Die üartenwelt. 



IX, 50 



Heizungsanlagen. 



Die Instandhaltung der Heiziingsanlagen. 



_ Von H. Siemann, Gartentechniker, Charlottenluirg. 



In den meisten Gärtnereien wird der Heizungsanlage in 

 den Gewächshäusern zu wenig Beachtung geschenkt. Sei es 

 aus Unerfahrenheit, oder sei es, daß der Besitzer zu sehr 

 mit anderen Sachen, z. B. mit Kulturarbeiten beschäftigt ist. 

 Und doch soll und muß so viel Zeit vorhanden sein, daß 

 man sich auch im Sommer um die Heizungsanlage kümmert; 

 ist doch die Heizung gerade derjenige Teil, welcher bei der 

 Gewächshausanlage das meiste Geld verschlingt. Welcher 

 Teil liegt im Sommer so unbeachtet da? — der Kessel, die 

 Wärmequelle, das Herz der Heizung. Er verstaubt, wird vom 

 Roste angegriffen, und wenn dann der Winter herankommt, 

 so brennt er nicht, liat keinen Zug und leckt. Nun kommen 

 die Ausgaben füi- die Reparaturen, neues Material muß herbei 

 geschafft werden. Alles wäre zu vermeiden, wenn man die 

 Kessel auch außer der Beti-iebszeit sachgemäß imstande hielte. 



Der Kessel, sei er freistehend oder eingemauert, ist der 

 wichtigste Teil der Heizungsanlage. Die Technik hat ja so 

 viele verschiedene Konstruktionen erfunden, daß es schwer ist, 

 zu sagen, welches das beste System ist. Jeder Fabrikant 

 lobt seine Ware; jedoch ist es eine feststehende Tatsache, 

 daß jeder Kessel funktioniert. Zwei wichtige Faktoren nur 

 müssen erfüllt sein, nämlich, daß der Kessel Zug hat und 

 daß er .stets sauber ist. „Mein Kessel hat keinen Zug, der 

 ist nichts wert", so habe ich schon manchmal sagen hören. 

 Ja, da liegt der Fehler meistens daran, daß der Schornstein 

 zu niedrig ist. Die Höhe muß mindestens 8 — 12 ni betragen. 

 Also hat irgendwo ein Kessel keinen Zug, so untersuche man den 

 Schornstein, ob dieser die richtige Höhe besitzt nnd ob er 

 nicht zu sehr mit Ruß bedeckt ist, denn dann kann der best- 

 konstruierte Kessel nicht gut brennen. Ist ein Kessel im 

 Winter stark im Gebrauch, so ist es vorteilhaft, wenn man 

 denselben in der Woche zweimal reinigt. Ruß und Flugasche 

 setzen sich in den Zügen fest und wirken hier als ein 



Naturholzhütte mit Strohdach im Bremer Bürgerpark. 



Isoliermantel, denn die Heizgase können die Rohrwände nicht 

 direkt bestreichen, sondern müssen erst den Ruß erwärmen. 

 Da der Ruß ein schlechter Wärmeleiter ist, so dauert das 

 sehr lange. Auch geht bei einem ungereinigten Kessel die 

 meiste Hitze zum Schornstein hinaus. Man muß also stets 

 darauf achten, daß der Kessel sauber und gereinigt ist, denn 

 dann kann man auch an Verbrennungsmaterial sparen. 



Ferner ist bei Inbetiiebnahme einer Heizungsanlage nach- 

 zusehen, ob die Heizrohre genügend mit Wasser gefüllt sind, 

 und ob auch die Luft aus den Röhren, die Zirkulations- 

 störungen verursacht, abgelassen ist. Ob die Röhren genügend 

 mit Wasser gefüllt sind, sieht man am Wasserbehälter, der 

 an höchster Stelle angebracht ist. Man sollte beim Auffüllen 

 von Wasser durch das Reservoir stets die Lufthähne öffnen, 

 damit die mit eindringende Luft entweichen kann. 



Tritt nun 



Blick auf einen Teil eint: Wasser/.uges im B 



Sommerzeit heran und wird der Kessel 

 außer Betiieb gesetzt, so läßt man das 

 ganze Wasser ab, füllt von Neuem und 

 heizt solange, bis das Wasser tüchtig kocht. 

 Dadurch, daß das Wasser kocht, entweicht 

 die ganze Luft. Es ist dieses von be- 

 sonderer Wichtigkeit ; denn das Eisen 

 wird nur dann vom Roste angegriffen, 

 wenn der Sauerstoff der Luft zu dem 

 Wasser tritt. Ist die Luft entwichen, so 

 kann kein Rost das Eisen von innen an- 

 fressen. Nachdem man das Wasser ge- 

 kocht hat, reinigt man den Kessel, sodaß 

 keine Kohle, keine Schlacke, keine Asche 

 auf dem Heizroste liegen bleibt; denn 

 auch diese Stoffe fressen das Eisen unter 

 dem Einflüsse der Luft an. Sämtliche 

 an dem Kessel befindliche Türen öffnet 

 man, damit er innen von der Luft gut 

 aiisb'ocknet. 



Beginnt die Heizperiode wieder, so 

 läßt man das im Sommer in den Röhren 

 stehende Wasser ab, füllt neu, reinigt den 

 Kessel noch einmal und beginnt zu heizen. 



Hat man sich dieser kleinen Mühe 

 imterzogen, so kann man sicher sein, 

 daß die Anlage in gutem Zustande ist. 



