356 



Die Gartenwelt. 



V, 30 



Heizungsanlagen. 



Eine neue praktische Heizungsanlage für Gasfeuerung 

 in der Handelsgärtnerei von C. A.Vogel, Frankfurt a.M. 



Von J. H. Gemündt, Ingenieur für Heizungsanlagen, 

 Frankfurt a. M. 



(Hierzu vier Abbildungen nach Originaheichnungen für die ,fiartenwelt" .) 



Die im folgenden beschriebene Heizungsanlage besteht 

 iu einem Warmwasserkessel zur Beheizung von Gewächs- 

 häusern und bezweckt, die für diesen Zweck bisher all- 

 gemein üblichen Kessel mit Kohlenfeuerung durch solche 

 mit Gasheizung zu ersetzen und damit die der Kohlen- 

 feuerung anhaftenden Übelstände, als ungleichmäfsige 

 Erhitzung der Kesselwände, beständig notwendige Be- 

 aufsichtigung und Entfernung der Verbrennungsrückstände, 

 zu beseitigen. 



Beistehende Zeichnungen veranschaulichen die Kon- 

 struktion der Heizanlage, und zwar zeigt: Fig. i das Ge- 

 wächshaus mit dem Warmwasserkessel mit Gasfeuerung im 

 Längsschnitt, Fig. z im Querschnitt und Fig. 3 in Oberansicht, 

 während Fig. 4 den Querschnitt eines solchen Kessels an 



^ct 



Eisenblech hergestellt und überall vernietet bezw. verlötet. 

 Die Anschlüsse des Steigrohres a und Fallrohres h sind 

 durch Kesselflantschen mit Schrauben hergestellt. Fig. i bis 3 

 lassen die einfache Einmauerung des Kessels erkennen, welche 

 nahezu die Gesamtkesseloberfläche als Heizfläche auszunützen 

 gestattet, da die von den Heizröhren in der inneren Kessel- 

 höhlung erzeugte Hitze vom hinteren Kesselende an der 

 äufseren Oberfläche des Kessels entlang nach dem am Kessel- 

 vorderende gelegenen Schornstein r abzieht. 



Als Heizröhren sind, je nach der Kesselgröfse , ein, 

 zwei, drei oder mehr Gasrohre angeordnet, welche mit ge- 



.CK. 



/// 



Fig. I. 



sich mit drei Heizröhren darstellt. 

 Zur Erklärung der Buchstaben in den! 

 Figuren diene dabei folgendes: /' ist der Warmwasserkessel, 

 a das Steigrohr vom Kessel mit den anschliefsenden Warm- 

 rohren, /' das Fallrohr 

 nebst anschliefsenden 

 Rückflufsrohren, c das 

 Zuflufsrohr der Wasser- 

 leitung, (/ der durch ein 

 Fallrohr mit dem käl- 

 testen Teil des Kessels ver- 

 bundene grofse Behälter, 

 c der Vorbehälter, an wel- 

 chen mittelst Schwimmer- 

 ventil der Wasserzuflufs 

 angeschlossen ist, g die 

 Gaszuleitung, von welcher 

 die Heizrohre abgezweigt 

 sind, und r der Schornstein zur Ableitung der Verbrennungs- 

 produkte des Gases. 



Wie aus Fig. 4 ersichtlich, besitzt der Kessel k hufeisen- 

 förmigen Querschnitt. Er ist aus sehr dünnem Kupfer- oder 



eignet verteilten Brennern, „Bunsenbrennern", versehen sind 



(Fig. 4). 



Eine in der Ummauerung an der Kesselvorderwand ge- 

 assene, durch Schieber oder Thür verschliefsbare Öffnung 

 gestattet die Entzündung der Brenner, sofern nicht eine Vor- 

 richtung zur Selbstzündung vorgesehen ist, sowie die Be- 

 obachtung der Flammen zwecks Regelung der Zufuhr an 

 Verbrennungsluft. 



Unterhalb dieser Öffnung treten die Heizrohre durch 

 die Abschlufsmauern, sind hier mit einer Vorrichtung 

 zur Luftmischung versehen und mittelst Gashahnes ein- 

 stellbar. Unterhalb der genannten Öffnung ist noch 

 eine zweite Öffnung vorgesehen, zur Regelung des Ver- 

 brennungsluftzutritts. 



Der Kessel k ruht mit seinen beiden unteren Flächen 

 der Länge nach ganz auf Mauerwerk, welches, je nach 

 den Verhältnissen, diese unteren 

 Kesselhälften ganz oder nur 

 teilweise verdeckt. Da das vom 

 Steigrohr a abgezweigte Dunst- 

 rohr in den Behälter d mün- 

 det, so dient dasselbe zur Vor- 

 wärmung des Wassers in diesem 

 Behälter, welcher gleich dem 

 Behälter e durch Deckel ge- 

 schlossen ist. 



Die Bedienung des vorbe- 

 schriebenen Warmwasserkessels 

 ist somit sehr einfach und reinlich, und es kann jede be- 

 liebige Temperatur erreicht und eingehalten, sowie der Gas- 

 verbrauch auf das geringste Mafs eingeschränkt werden. Da- 

 bei stellt sich der Verbrauch an Gas bedeutend billiger als 

 jedes andere Brennmaterial, da die Bunsenbrenner bekannt- 

 lich sehr hohe Temperaturen erzeugen. Der Gasverbrauch 

 im kleinen Kessel ist Mk. 0,40 pro 24 Stunden, bei einem 



gröfseren Kessel für ca. 2 bis 3 Gewächshäuser von je 65 bis 



