294 



Die Gartenwelt. 



Wert, da die Gehölze 

 auf dem Transport 

 sehr leiden würden. 

 Für solche ist die 

 Pflanzung im Herbst 

 oder Frühjahr uner- 

 läßlich. 



W. T. 



Kessel „Knappe". 



Heizungs- 

 anlagen. 



Sti'obels 



Original-Gegeii- 



stroin-Glietler- 



kessel. 



(Hierzu secliii Ab- 

 ) hildunyen .) 



Mit dem Be- 

 ginn des Frühjahres 

 ■wird sich mancher 

 Handels- oder Herr- 

 schaftsgärtner die Frage vorlegen, in wieweit seine 

 vorhandenen Gewächshäuser den Anforderimgen der Winter- 

 kiilturen entsprochen haben , oder ob an Neuanlagen 

 gedacht werden muß. Die Durchfülirung einer bestimmten 

 Pflauzenkultur würde vielleicht einträglicher gewesen 

 sein, wenn sie intensiver hätte betrieben wei'den können, 

 denn auch hier, wie auf den meisten Gebieten des heutigen 

 Erwerbslebens gilt der Grundsatz, daß dem llassenangebot 

 und den entsprechend billigeren Preisen eine verstärkte 

 Produktionsweise vorausgehen bezw. folgen muß. Einer 

 solchen Erkenntnis kann sich der Gärtner vielfach nicht ver- 

 schließen >ind er muß daran denken, 

 seinen Betrieb durch Ih-richten neuer Ge- 

 wächshäuser leistungsfähiger zu machen 

 oder die Einrichtung seiner bisherigen 

 Treibhäuser zu vervollkommnen. Es 

 lohnt sich deshalb, einen ktu'zen Ausflug 

 auf das technische Gebiet zu unternehmen 

 und auf einige wichtige Punkte be- 

 sonders hinzuweisen. 



Ein Bauplan wird entworfen oder 

 ein Entwurf für Neueinrichtung, der bei 

 geringsten Aufwendungen den meisten 

 Vorteil zu erreichen verspricht. Über 

 den Aufbau von Gewächshäusern selbst 

 ist der Gärtner zumeist durch seine 

 eigene Erfahrung, durch Abhandhuigen 

 in Zeitschriften imd Versammlungen 

 oder aucli durch Kataloge und Bilder 

 der Spezialfirmen unterrichtet. Im großen 

 und ganzen kehrt das gleiche Schema 

 eines Hauses bei gleichen Anforderungen 

 wieder, höchstens daß in den Venti- 

 lationseinrichtungen, in der Bedachung 

 oder in sonstigen wichtigen Details 

 praktische Neuerungen Berücksichtigung 

 finden müssen. 



Schwieriger wird es dem Gärtner, 



Kessel ..Knappe" im Lan^~-rlinitt. 



Kessel ..Knappe" im Querschnitt 



wenn er vor der 

 Frage der Be- 

 schaffung einer 

 zweckmäßigen 

 Heizungsanläge 

 steht, um hier 



das Eichtige 

 und Zeitgemäße 

 zu finden und 

 gute Auswahl 

 zu treffen. Die 

 Lösung dieser 

 Frage ist aber 

 für ihn höchst 

 wichtig, denn 



die Heizung 

 1 «lastet sein Un- 



kostenkonto 

 während langer 

 Wintermonate 

 erheblich und 

 jede Ersparnis 

 kann den Kul- 

 turen nutz- 

 bringend zugewendet werden. In den meisten Fällen 

 wird es sich bezahlt machen, wenn eine Spezialfirraa 

 zu Rate gezogen wird, damit grundsätzliche Fehler ver- 

 mieden werden. Aber der Erbauer des Gewächshauses 

 hat ein Interesse daran, von vornherein zu wissen, 

 mit welchen Apparaten er später umzugehen hat und ob sie 

 sich, was Sparsamkeit im Betrieb und einfache und sichere 

 Bedienungsweise anlangt, bewährt haben; er muß von dem 

 vielen Angebotenen das Beste wählen. 



Die für das Pflanzeuwachstum gedeihlichste Wärme 

 entwickelt die Warmwasserheizung; ihre Wärmewirkung 

 ist mild tmd innerhalb großer Tempe- 

 raturgrenzen regelungs- tmd anpassungs- 

 fähig. Die früheren Kanalheizungen 

 sind veraltet und so gut wie auf- 

 gegeben; die Niederdruck -Dampf- 

 heizungen sind nur in Sonderfällen 

 verwendbar. Die Hauptorgane einer 

 Warmwasserheizung sind das Röhren- 

 system als Heizfläche und der Kessel 

 als Wärmeerzeuger. 



Als Heizungsröhren sind die guß- 

 eisernen Rohre mit Gummidichtungen 

 oder in einzelnen Fällen mit Stemmuffen 

 allgemein als die haltbarsten und zweck- 

 mäßigsten anerkannt und zwar die mit 

 drei- oder vierzölliger Weite. Kupfer- 

 rohre sind ebenfalls einwandfrei, aber 

 für den Betrieb von Handelsgärtnereien 

 zu teuer. Das Verlegen der Heizrohre 

 in langen Zügen durch die Häuser er- 

 gibt die gewünschte gleichmäßige Er- 

 wärmung und eine energische Beheizung 

 der am meisten abkülüenden Außen- 

 mauern rmd Fensterflächen, mithin eine 

 gute Gegenwirkung gegen den abfallen- 

 den kalten Luftzug. Nach dieser Riciitung 

 unterstützen die Abtaurohre unter 



