VIII, 25 



Die Gartenwelt. 



295 



Kessel „Knappe" im Grundriß. 



dorn Glasdach wirk- 

 sam den beabsichtigten 

 Heizetfekt. Natihlieh 

 muß die Anzalü und 

 Verteilung der Rolir- 

 züge recluieriscli nach 

 Maßgabe der zu erzielen- 

 den Innentemperaturen 

 durchdaclit und die 

 Montage sachkundig 

 ausgeführt werden. 

 Auch darf für die 

 richtige Bemessung der 

 Heizflächen mancher andere Faktor, so die Art des Bau- 

 materiales, die Konstruktion der Glasflächen, die Anforderinig 

 der kiuistliclien Ijüftung, die Art der zeitweisen Schutz- 

 bedeckung der Dächer, der beabsichtigte unterbrochene oder 

 Dauerbetrieb der L'"euerungsankige nicht außer acht gelas.sen 

 werden. 



Nicht so einfach und allgemein richtig erkannt ist es, 

 die zweckdienlichste Auswahl unter den Kessel- 

 konstruktionen zu treffen, die ja zum Teil unter voll- 

 tönenden Namen angepriesen werden. Der Kessel aber bildet 

 das Herz und die treibende Kraft der ganzen Heizanlage und 

 muß sorgfältig erw'ogen werden, wenn nicht die Anlage unter 

 krankhaften Ztiständen dauernd leiden soll. 



Die Erfordernisse, 

 die an einen guten 

 Kessel gestellt werden 

 müssen, kann man in 



kurzen Sätzen zu- 

 sammenfassen. Wir 

 legen Dauerbrand <ind 

 Koks als Brennmaterial 

 zugrunde. In einzelnen 

 Gegenden kann wohl 

 auch die Holz-, Torf- 

 und Braunkohlenfeuer- 

 ung in Frage kommen ; 

 für diese Brennstoffe 

 müssen dann die spe- 

 ziellen Konstruktions- 

 teile der Kessel beson- 

 ders erwogen werden. 

 Die Frage, ob 

 schmiedeeiserne 

 oder gußeiserne 

 Kessel zu wählen 

 sind, hat die Neuzeit 

 zugunsten derletzteren 

 entschieden, denn das 

 Gußeisen leidet we- 

 niger unter der meist 



vorhandenen Erd- 

 feuchtigkeit und 

 läßt eine Formgebung 

 des Kessels zu, die 

 bei der denkbar klein- 

 sten Raumbeanspruch- 

 uug eine möglichst 

 große Heizfläche und 

 großes Füllmagazin in 



sich birgt. Die gußeisernen Kessel werden aus Fabri- 

 kationsgründen als Gliederkessel ausgebildet, d. h. aus 

 einzelnen ^Sektionen zusammengesetzt, die aneinander 

 gereiht und miteinander verbunden werden. Diese Her- 

 stellungsweise bietet den weiteren großen Vorzug, daß 

 man die Heizflächen mit der geforderten Wärmeleistung in 

 die zweckmäßigste Übereinstimmung bringen kann und daß 

 alle wesentlichen Teile des Kessels, eine Kontakt- und 

 Rtuichzugheizfläche, Rostgröße und Rauchzugwege in einem 

 festgogl lederten Verhältnis zur Kesselgröße wachsen oder ab- 

 nehmen. Das Ganze ergibt ein Gefüge, bei dem alle Einzel- 

 teile als gut abgemessene Organe zu einander stimmen. Diese 

 Anpassungsfähigkeit ist bei schmiedeeisernen Kesseln schwer 

 durchführbar, weil ihre Fabrikation aus größeren Blechtafeln 

 die kompaktere Form der stehenden oder liegenden Walzen- 

 kessel bedingt. . Bei Dauerbrandkesseln verlangt man 

 einen großen Füllraum, damit das Feuer bei richtiger Ein- 

 stellung über Nacht durchbrennt. Diese Füllfeuerung 

 wiedei- ergibt eine große Berührungsheiztläche des glühenden 

 Koksstockes mit den Kesselwänden und somit die beste Aus- 

 nutzung des Brennstoffes. Wie bei jeder Füllfeuerung ist 

 gasarmes Breimmaterial, also Koks oder Anthraeit, oder ein 

 Gemisch von beiden in richtiger Korngröße zu verwenden. 

 Das Prinzip der Gegenstromfeuerung muß gewahrt sein, 

 d. h. die kältesten Gase sollen mit dem kältesten Rücklauf- 

 wasser und die heißesten mit dem heißesten Vorlaufwasser 



Gewächshausanlage mit Strebeis Original-Gegenstrom-Gliederkessel. Grundriß und Querschnitte. 



Buch staben-Erklärung. 



E Kalthaus. F Warmhaus. N Veiiiiehrung. M Treiblieet. G Treibbeet. H Wasserbehälter. K Arbeitsraum. 



J Kesselraum. L Kokslager, a Kessel, b Absperrventile, o Dachheizung, d Ausdehnungsgefäß. 



