380 



Die Gartenwelt. 



VII, 32 



<-4 



Fig. i. Ansicht des Caloria-Patent-Gegenstrom-Gliederkessels. 



brachten empfindliche Missorl'olge unrl gingen gar zu bald in 

 die Brüche. Bas Gusseisen hat alier eine gute Eigen- 

 schaft, nämlich die, hei feuchtem Standort des Kessels 

 weniger durch Rost zu leiden als Schmiedeeisen. Da gerade 

 diese Eigenschaft den gusseisernen Kessel zu einem Gärtner- 

 Kessel stempelt, so ruhte die Technik nicht, und es gelang 

 mit der Zeit, Eisensorten und Kesselformen herauszufinden, 

 welche den Anforderungen an Haltbarkeit vollständig Geniige 

 leisteten. 



Nicht so leicht war es aber, die der Natur des Guss- 

 eisens entsprechende Kesselkonstruktion zu linden, welche 

 die leichte Bedienung, den geringen Brennmaterialverbrauch 

 und die grosse Leistungsfähigkeit erreichte, welche man nach 

 dem heutigen Stande der Feuerungs- und Ileizungsteehnik 

 zu fordern berechtigt ist. 



Bruno Schramm hat nun mit seinem Caloria-Gogenstrom- 

 Gliederkessel einen Heizapparat geschaffen, welcher als „der 

 Beste von allen" bezeichnet werden darf. 



Die Ausnutzung der Feuergase ist infolge der eigen- 

 tümlichen Konstruktion der Kesselglieder und der hierdurch 

 erreichten Führung der Heizgase eine vorzügliche. Der 

 Caloria-Patent-Gegenstrom-Gliederkessel wird, wie schon der 

 Name sagt, aus einzelnen Gliedern gebildet. Seine Bauart 

 ist aus den Abbildungen Seite 380/81, Ansicht, Querschnitt und 

 Längsschnitt, deutlich erkennbar. Die einzelnen Kesselglieder 

 bilden aneinandergereiht im Innern einen Füllraum (.4) zur 

 Aufnahme des Brennstoffes. Im unteren Teil ist dieser Füll- 

 raum als Verbrennnngskammer ausgebildet. Die Verbrennung 

 findet auf einem, vollständig vom Wasser durchflossenen 

 Hoste statt. 



Das in dem Füllraum enthaltene Brennmaterial kommt 

 nur im unteren Teil (in der Verbrennungskammer) zur Ent- 

 zündung. Weil die Rauchgase des von oben Dachfallenden 

 llrcnninaterials nach unten seitlich durch den glühenden 

 Brennstoff hindurch abgesogen werden, gelangen sie zur 



vollständigen Verbrennung. Bereits hierdurch wird schon 

 eine vorzügliche Ausnützung und Wirkung des Brennmaterials 

 erreicht, die Deberlegenheit des Caloria-Systems zeigt sich 

 aber besonders in der Führung der Feuergase von dem 

 Verbrennungsraum nach dem' Schornsteine. Während bei fast 

 allen Gliederkesseln der Weg der Feuergase nach dem Schorn- 

 stein sehr kurz ist, bestreichen bei dem „Caloria-Kessel" die 

 Feuergase das Kesselglied dreimal in seiner ganzen Länge. 

 Der Weg der Feuergase, auf welchem dieselben ihre Wärme 

 an die Kessel Wandungen abgeben können, ist also nahezu 

 dreimal so lang und daher auch die Ausnutzung des Brenn- 

 stoffes nahezu dreimal so gross, als bei denjenigen 

 Gliederkesseln, bei welchen die Heizgase das Kesselglied nur 

 in einem Zuge durchstreichen. 



Auf den flachen Wandungen der einzelnen Glieder sind 

 Rippenpaare R 1 und R 2 aufgegossen, durch welche beim 

 Aneinanderreihen der Glieder die Feuerzüge Z 1 und Z 2 

 gebildet werden, ferner eine umlaufende Rippe R, welche den 

 Füllraum A abschliesst. 



Die aus der Verbrennnngskammer abgesaugten Feuergase 

 ziehen nun zuerst in dem Zuge 7, 1 nach oben bis zur Mitte 

 des Gliedes, wenden sich hier und durchziehen den Zug 7,2 

 im Gegenstrom zu dem das Glied durchfliessenden Wasser, 

 nach unten, um am unteren Ende in den Rauchkammern Uli 

 sich zu vereinigen und die Kesselglieder aussen nochmals 

 nach oben hin zu testreichen, dann am hinteren Kesselglied 

 nach unten zu ziehen und durch den Rauchstutzen an der 

 hinteren Kesselwand endlich in den Schornstein abgeführt 

 zu werden. Dass ein hoher Nutzeffekt durch diese Führung 

 der Feuergase erzielt wird, ist wohl ohne weiteres klar; 

 hieraus erklärt sich die ausserordentliche Leistungsfähigkeit 

 des „Caloria-Kessels" bei geringstem Brennmaterialverbrauch. 



Der Kessel ist vollständig freistehend und bedarf 

 keiner Einmauerung, auch nicht der Untermauerung 

 irgend eines Fusses, wie fast alle anderen Gliederkessel. Die 

 Bauhöhe ist gering. Dieser Vorteil ist ganz besonders zu 

 beachten, weil hierdurch fast gar keine oder nur eine ganz 

 geringe Vertiefung für den Standort des Kessels erforderlich ist. 



Hie einzelnen Glieder werden aus einem zähen Eisen 

 gegossen und oben und unten mittels Rohrringen fest und 

 absolut dicht ver- 

 bunden. Durch 

 Anfügen neuer 

 Glieder kann 

 jeder Kessel bei 

 Vergrösserung 

 der Heizanlage 

 auch mit Leich- 

 tigkeit vergrös- 

 si'il werden, so 

 dass man nicht 

 nötig hat, einen, 

 etwa durch die 

 Ausdehnung des 

 Geschäftes, An- 

 bau von neuen 



Gewächs- 

 häusern, etwa 

 zu klein gewor- 

 denen Kessel bei- 

 seite zu stellen 

 oder von vorn- 



/ 



Querschnitt. 

 Fig. 2. Querschnitt des Caloria-Patent- 

 Gegenstrom-Gliederkessels. 



