XXV, 27 



Die Gartenwelt. 



265 



flächen des Vermehrungshauses jedoch '' 4 starkes Hellglas ver- 

 wandt, während die vorerwähnten Frontstehverglasungen mit 

 sogenanntem Klarglas und die Giebelverglasungen mit V4 Hell- 

 glas ausgeführt wurden. Die Be und Entlüftung aller Häuser 

 geschieht durch die zu beiden Seiten des Firstes eingebauten 

 sogenannten Schiebeluftfenster, welche sich in der Dachneigung, 

 über den Scheiben gleitend, schiebbar bewegen lassen, und 

 zwar jede Dachseite mit zentraler Betätigung mittels des im 

 Innern des Hauses dafür angebrachten Zentralantriebes. 



Zur Ergänzung erhielten nur das Anzuchthaus und der 

 Tomatenhausblock in den beiden Frontstehverglasungen die 



vorerwähnten Rankungsdrähten an den Dachflächen noch 60 cm 

 breite sogenannte Hängestellagen angebracht. Im Arbeits- 

 raume ist ein auf die ganze Länge durchgehender sogenannter 

 Arbeitstisch, ebenfalls mit Zementplattenabdeckung, mit Holz- 

 bordbrettern versehen, angeordnet. Zur Beheizung der ge- 

 samten Anlage dient eine Zentralwarmwasserheizung, welche 

 bei 15 C Außentemperatur die einzelnen Kulturabteilungen 

 bis auf folgende Innentemperaturen erwärmt: in den Gurken- 

 häusern + 20° C, im Vermehrungshause +25" C, in den 

 Tomatenhäusern +18" C, im Verbindungshause -;-10" C. 

 Alle Heizflächen sind aus glatten schmiedeeisernen Heizröhren 



Grundriß der neuen Gemüsetreibhausanlage. 



Anordnung von sogenannten Stehwandluftfenstern, welche im 

 Vermehrungshause für Einzelbedienung, im Tomatenhausblock 

 jedoch ebenfalls mit zentraler Betätigung versehen sind. Für 

 Gießzwecke sind in jedem Hause, ungefähr in der halben 

 Länge, Gießwasserbehälter aus Beton von 2 cbm Inhalt vor- 

 gesehen, welche vom Wasserleitungsnetz gespeist werden. 

 Gurkenhaus- und Tomatenhausblock sind für direkte Boden- 

 auspflanzung eingerichtet, und diese Häuser erhielten als Innen- 

 ausbau nur an den Dachflächen Rankungs-Längsdrähte nebst 

 zugehörigen Befestigungen. Das Anzuchtshaus ist mit beider- 

 seitigen Pflanzentischen versehen, welche mit Eisenbetonplatten 

 abgedeckt sind. In den Tomatenhäusern sind außer den 



gefertigt, und es besteht das Gesamt-Leitungsnetz aus etwa 

 800 laufenden Metern Heizröhren von 60 mm äußerem 

 Durchmesser und etwa 1900 laufenden Metern desgleichen 

 von 76 mm äußerem Durchmesser. Die Verlegung der Heiz- 

 flächen geschieht nach besonderem System, wobei ein Teil 

 Heizflächen zum Ausgleichen der Kälte nahe an den Glas- 

 flächen, die restlichen Heizrohre jedoch als Unterleitung ver- 

 legt wurden. Als Wärmequelle dienen 3 Strebeis gußeiserne 

 Gliederkessel von je 15,50 qm Heizfläche, welche in der 

 Unterkellerung unter dem Verbindungshause Aufstellung fanden. 

 Jeder dieser Kessel ist mit eingebautem Absperrschieber be- 

 liebig ein- und ausschaltbar eingerichtet, und es kann also 



