XV, 10 



Die Gartenwelt. 



137 



Fig. 1 1 . Schematische Darstellung der Rohrführung 



bei Warmwasserniederdruckheizungen. 



a höchster Punkt der Heizung; 1 Kessel; 2 Rohrführung; 



3 Ausdehnungsgefäß; 4 Entlüftungsrohr. 



die Wirkung in einem schlechten Verhältnis zu den auf- 

 gewandten Kosten steht. 



Zu bemerken ist bei der Anlage einer a Heizung noch 

 besonders, daß an ein Rohr oder einen Kesselanschluß von 

 70 mm Durchmesser, etwa 200 — 220 lfd. m Rohre desselben 

 Durchmessers angehängt werden können. Ist die Rohrleitung 

 länger, so ist man genötigt, am Kessel beide Anschlüsse, 

 sowohl für den Vorlauf, wie auch für den Rücklauf zu be- 

 nutzen. Der Vorlauf erhält in diesem Falle auch einen ver- 

 stärkten Durchmesser bis zu seiner ersten Verzweigung. Der 

 Hauptrücklauf, der das ganze Rücklaufwasser aus den einzelnen 

 Häusern in sich aufzunehmen hat, muß natürlich dieselbe 

 Stärke haben. 



Das Material, aus dem die Leitungsrohre gefertigt werden, 

 ist verschieden. Am gebräuchlichsten und dauerhaftesten sind 

 die doppeltgeschweißten, schmiedeeisernen Heizrohre, die sich 

 auch — mit Sand gefüllt — im Feuer ziemlich gut biegen 

 lassen, wenn es notwendig ist. Kupferrohre kommen heute 

 des hohen Preises wegen, in der Praxis gar nicht mehr in 

 Betracht. Hier in Süddeutschland gelangen die genieteten 

 und verzinkten Heizrohre aus starkem Eisenblech noch sehr 

 viel zur Verwendung, die ja auch ganz praktisch sind, da sie 

 aber im Preise den schmiedeeisernen fast gleich stehen, ziehe 

 ich entschieden die letzteren vor. 



Bei der Verbindung der einzelnen Rohrstücke unter sich 

 und mit dem Kessel ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sich 

 das Metall bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammen- 

 zieht. Durch den fortwährenden Wechsel zwischen Aus- 

 dehnen und Zusammenziehen würde eine Verschraubung, die 

 dem nicht Rechnung trägt, bald schadhaft werden. 



Man ist daher bestrebt gewesen, diesem Uebel abzuhelfen. 

 Man hat die Expansionsverschraubungen konstruiert, die denk- 

 bar beste Verbindung der einzelnen Rohre unter sich. Die 

 Idee dieser Ausdehnungsverschraubungen ist die, daß zwei 

 Gummiringe derart zwischen Flansche und Leitungsrohr ge- 

 preßt werden, daß zwar ein absolut dichter Verschluß ent- 

 steht, daß aber die Rohre dennoch in hohem Grade die 

 Möglichkeit besitzen, sich nach Belieben auszudehnen und 

 zusammenzuziehen. 



Beim Verlegen der Rohre in den Häusern ist besonders 

 darauf Gewicht zu legen, daß man die Kälte dort zu fassen 

 sucht, wo sie ins Hausinnere eindringen kann, besonders an 

 den Glasflächen. Man bezeichnet eine solche Rohrlegung 

 als Oberheizung. Oberheizungen sind im allgemeinen den 

 Pflanzen zuträglicher als andere Systeme, da sie einesteils 

 die Niederschlagbildung verhindern, dann aber auch besonders 

 imstande sind, die befrorenen Glasfenster morgens schnell 

 aufzutauen, damit die belebenden Sonnenstrahlen ungehindert 

 auf die Pflanzen einwirken können. In vielen Fällen ist es 

 ja notwendig, zur Erwärmung von Erdbeeten, Treibbeeten 

 und dergl. auch in dem unteren Teil des Gewächshauses Rohr- 

 leitungen vorzusehen, den Schwerpunkt der Heizung legt 

 man jedoch beim modernen Gewächshausbau, wie schon gesagt, 

 in den oberen Teil des Hauses. Absolut notwendig ist 

 dieses besonders in Rosen- und Chrysanthemumhäusern. 



Bei einer richtig ausgeführten Oberheizung und bei Ver- 

 wendung von Rohglas ist, wie früher schon erwähnt, ein 

 Zudecken der Häuser im Winter überflüssig geworden. 



Das frühblühende Chrysanthemum Miss Selley. Diese 

 Sorte eignet sich vorzüglich zur Bepflanzung von Beeten, Rabatten 

 und vom August bis Ende Oktober zur Massenwirkung in meinem 

 Chrysanthemumgarten, zu welcher Zeit sie im vollen Flor steht. 

 Ich besitze zahlreiche Anerkennungen über Miss Selley. Die einzelnen 

 Blumen haben die Größe eines 5 M-Stückes, sind pomponartig, die 

 Farbe ist silberrosa, von vorzüglicher Wirkung. Die Höhe der 

 Pflanze beträgt ungefähr 30 bis 35 cm. Diese Sorte ist wider- 

 standsfähig und hält gut Ballen, deshalb erscheint sie von großem 

 Werte für Landschaftsgärtner. Sie ist eine Idealsorte für das freie 

 Land, auch für Friedhofsgärtnerei das denkbar beste. Ich bin über- 

 zeugt, daß jeder von dieser Sorte ganz befriedigt sein wird. 



O. Heyneck. 



Nachruf. 



Georg Höfer f. 



In den Nachmittagsstunden des 24. Januar d. J. schlössen sich 

 für immer die Augen eines um den Gartenbau in seiner Geburts- 

 und Vaterstadt Oppein hochverdienten Mannes, der ein allseitig 

 geehrter und beliebter Bürger war, des Königl. Oberapothekers 

 d. R. und Stadtrats Georg Höfer. Er stand im 69. Lebensjahre. 



Höfer wurde am IL März 1842, als Sohn des Weinkaufmanns 

 und Ratsherrn Eduard Höfer zu Oppein geboren, besuchte das 

 Gymnasium zu Breslau und erwählte die Pharmazie zu seinem 

 Lebensberuf. Schon in den ersten Jahren seiner Berufstätigkeit in 

 Krotoschin, Posen, Breslau, Achen, Montjevic und 1866 während 

 seiner Militärzeit als Einjährig-Freiwilliger Pharmazeut im Garnison- 



Fig. 12. Zeichenerklärung wie bei Fig. 11. 



