162 



Die Gartenwelt. 



XV, 12 



jedes das beste sein will, ausserordentlich schwer wird. Im 

 Grunde genommen sind die Unterschiede der verschiedenen 

 Kesseltypen nicht so groß. Ich gebe nur wenig auf ver- 

 öffentlichte Zeugnisse irgend eines beliebigen Gärtners, in 

 denen der staunenden Mitwelt verkündet wird, er habe in 

 einem Jahre Hunderte von Mark an Heizmaterial mit einem 

 bestimmten Kesselsystem erspart. Das sind einfach unwahre, 

 durch nichts bewiesene Behauptungen. Man tut wohl daran, sich 

 beim Kauf eines Kessels nicht durch eine derartige Reklame 

 beeinflussen zu lassen, sondern die Vor- und Nachteile sach- 

 lich zu prüfen und dann seine Entscheidung zu treffen. Ich selbst 

 heize bereits über 20 Jahre die allerverschiedensten Systeme 

 und kann mir deshalb schon ein Urteil in dieser Frage er- 

 lauben. Wenn ich einen Kessel empfehle, 

 so weiß ich auch aus langjähriger, prak- 

 tischer Tätigkeit, daß er wirklich gut 

 ist, da bei mir keinerlei geschäftliche 

 Interessen bei der Empfehlung in Frage 

 kommen. 



Der Gärtner muß einen Kessel haben, 

 der seinem Betriebe angepaßt ist. Er 

 muß verlangen können, daß die Be- 

 dienung denkbar einfach und anspruchs- 

 los, ferner daß der Kessel im Betrieb 

 andauernd und sparsam brennt, in feuchter 

 Umgebung nicht leidet, betriebssicher 

 ist und wenig Raum beansprucht, da 

 die Heizräume in Gärtnereien oft nur 

 sehr klein und niedrig sind. Aus letz- 

 terem Grunde soll man auch auf einen 

 niedrig gebauten Kessel sehen, dessen 

 Bedienung von der Seite und nie von 

 oben auszuführen ist. 



Allen diesen Anforderungen kom- 

 men die gußeisernen Kessel am besten 

 nach. Die Ansichten hierüber sind ja 

 verschieden. Ich selbst weiß ja auch den Wert eines schmiede- 

 eisernen Kessels wohl zu schätzen. Trotzdem glaube ich aber 

 bestimmt, daß der gußeiserne Kessel, der Kessel der Zukunft 

 ist. Da habe ich hier z. B. zwei Kessel nebeneinander stehen. 

 Einen schmiedeeisernen Domkuppenkessel und einen guß- 

 eisernen Strebelkessel. Beide sind 4 Jahre in stark an- 

 gespanntem Betriebe. Bei dem Domkuppenkessel mußte bereits 

 im Sommer, außer anderen Reparaturen, die Feuerbüchse er- 

 neuert werden, Preis 160 M. Der Strebelkessel dagegen 

 ist noch wie neu. Ich bin überzeugt, daß er nach 10 Jahren 

 auch noch so wie heute dasteht. 



Ich schätze den Gußkessel besonders deshalb, weil er sich 

 im Betrieb nicht abnutzt, in feuchten Räumen nicht durch 

 Rost leidet, durch schweflige Säure aus den Verbrennungs- 

 produkten nicht so leicht angegriffen wird, kurz, weil er 

 nahezu unverwüstlich ist. Es kommt freilich hier und da vor, 

 daß ein Glied infolge Spannung springen kann, was als 

 Hauptargument von den Gegnern des Gußkessels ins Feld ge- 

 führt wird. Es soll mir aber einmal jemand einen Kessel 

 nennen, der keinen Fehler hat. Außerdem kommt ein der- 

 artiger Sprungschaden sehr selten vor, auch ist das defekt ge- 

 wordene Glied in einem solchen Falle schnell wieder ersetzt 

 und in wenigen Stunden montiert. 



Erst im letzten Jahrzehnt sind die Gußkessel sehr in Auf- 

 nahme gekommen. Heute haben wir bereits eine ganze Reihe 

 verschiedener Kesseltypen wie Caloria-, National-, Strebel-, 



Fig. 14 und 15. 



Strebeis Original- 

 Gegenstromglieder- 

 kessel, unten Ver- 

 anschaulichung der 

 Reinigung. 



Höntsch-, Reform-, Gerlach - Lollarkessel und verschiedene 

 andere mehr. 



Es ist nicht der Zweck dieses Artikels, auf diese ver- 

 schiedenen Systeme näher einzugehen. Ich will lediglich 

 empfehlen, was ich für gut halte. Ich greife deshalb den 

 Strebelkessel heraus, der mir in meiner Praxis der liebste 

 geworden ist, schon weil er alle Vorzüge eines Gliederkessels 

 in sich vereinigt. Auch die klare und einfache Konstruktion 

 und Formgebung besticht auf den ersten Blick (Abbildung 

 nebenstehend). 



Die Hauptsache ist, daß der Raum für das Brennmaterial 

 sehr reichlich bemessen ist. Es wird dadurch eine große 

 Kontaktheizfläche erzielt, auf die der außerordentlich hohe 

 Nutzeffekt des Kessels in erster Linie zurückzuführen ist. 

 Aus dem gleichen Grunde wird auch ein sehr langer Dauer- 

 brand gewährleistet, so daß eine Bedienung während der 

 Nachtstunden im allgemeinen überflüssig wird. Außerordentlich 

 praktisch ist der angegossene, wassergekühlte Rost, der zu- 

 gleich als Wärmeerzeuger dient und die Schlackenbildung 

 wesentlich verringert. Gleichzeitig ist ein Durchbrennen des 

 Rostes ausgeschlossen. Die aus den Brennstoffen aufsteigenden 

 Feuergase werden durch die Zugwirkung des Schornsteins 

 gezwungen, durch die senkrechten Rauchzüge nach unten zu 



ziehen. Da das heiße Was- 

 ser nun von unten nach 

 oben steigt, so kommen die 

 heißen Gase erst an die 

 obere, bereits erwärmte Was- 

 serschicht und geben Wärme 

 an diese ab. Beim Ab- 

 steigen treffen sie immer 

 kältere Wasserschichten, die 

 ihnen noch den letzten Rest 

 nutzbarer Wärme entziehen. 

 Daher die Bezeichnung Ge- 

 genstromkessel, weil die 

 Rauchgase im Gegenstrom 

 zum Wasser geführt werden. 

 Die Ga.se treten hierbei be- 

 reits so abgekühlt in den 

 Schornstein, daß ihre Tem- 

 peratur die Wassertemperatur nur wenig übersteigt. 



Der ganze Kessel ist aus einzelnen Gliedern zusammen- 

 gesetzt, deshalb ist es bei der Vergrößerung einer Gärtnereianlage 

 leicht möglich, durch Einfügen eines neuen Gliedes die Heiz- 

 kraft zu erhöhen und dadurch ohne Neuanschaffung eines 

 Kessels den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Reinigung ist 

 durch die seitlichen Reinigungsklappen leicht möglich und ist 

 auch bei vollem Betrieb in wenigen Minuten ausführbar (Ab- 

 bildung obenstehend). 



Hier und da habe ich schon Einwendungen gehört, daß 

 der Strebelkessel schlecht ziehen soll. Ging man aber der 

 Sache auf den Grund, so waren immer andere Ursachen 

 Schuld daran, besonders schlechte, fehlerhafte Fuchsführung 

 oder zu niederer und zu enger Schornstein. Werden solche 

 Fehler, bei denen jeder Kessel versagt, nicht gemacht, so 

 zieht der Strebelkessel ganz vorzüglich. 



Nachstehende Tabelle zeigt die richtigen Größenverhält- 

 nisse des Schornsteins für Strebelkessel an. Es ist zu be- 

 merken, daß hohe Schornsteine mit kleinem Querschnitt immer 

 zuverlässiger als niedrige von großem Querschnitt arbeiten. 



