148 



Die G a r t e n w e 1 1. 



XV, 11 



in Betrieb, die in der Hauptsache da angewendet wird, wo 

 von einer Zentralstelle aus große Gewächshäuserkomplexe be- 

 heizt werden sollen. Der Dampf kann mit großer Schnellig- 

 keit weite Strecken zurücklegen, ohne am Endpunkt merklich 

 abgekühlt zu sein. Er kann sehr leicht nach allen möglichen 

 Richtungen abgezweigt werden, deren jede durch Klappen 

 und Sperrhähne abzuschließen und zu regulieren ist. Er hat 

 aber den großen Nachteil, daß er nur ein sehr geringes 

 Wärmereservationsvermögen besitzt, denn wenn das Feuer im 

 Kessel nachläßt, hört auch sofort die Dampferzeugung und 

 damit die Wärmeabgabe auf. Bei einer Wasserheizung ist 

 dieses infolge der großen erwärmten Wassermenge, die sich 

 noch in den Rohren befindet, ausgeschlossen. Es entstehen 

 also bei der Dampfniederdruckheizung große Temperatur- 

 schwankungen, die den Kulturen nicht dienlich sind. 



Außerdem entsteht bei dieser Heizung eine heiße, trockene 

 Luft, weil auch hier die Rohre so heiß werden, daß eine 

 Staubverbrennung stattfindet. Wo es daher irgend angängig 

 ist, soll man sich bei einer Heizungsanlage immer für die 

 Warmwasserniederdruckheizung entscheiden. Andererseits wird 

 sich ja die Anlage einer Niederdruckdampfheizung billiger 

 stellen, da infolge der größeren Wärmeabgabe weniger 

 Heizflächen erforderlich sein werden. Die Rohre können 

 deshalb viel dünner genommen werden. Für gärtnerische 

 Anlagen genügt ein Rohrdurchmesser von 50 mm voll- 

 kommen. 



Niederdruckdampfheizung ist gleichfalls konzessionslos, 

 da ein höherer Druck als eine halbe Atmosphäre nicht ent- 

 stehen kann. Denn im Gegensatz zur Hochdruckdampf- 

 heizung steht der Dampferzeuger hier mit der freien Luft 

 durch ein etwa 8 cm weites und nicht über 5 m hohes, 

 offenes Standrohr in Verbindung. Das in das Standrohr 

 eintretende Kesselwasser steigt bei höherem Druck und fließt 

 oben über, wodurch eine Explosion verhütet wird. 



Da mit dem Ueberfließen jedoch immer ein größerer 

 Wasserverlust bedingt wäre, so sind Vorrichtungen getroffen, 

 dieses zu verhindern und auch den Dampfdruck dem Verbrauch 

 entsprechend zu regeln und auf gleicher Höhe zu erhalten. 



Als Unterabteilungen der Warmwasserniederdruckheizung, 

 bei der die Unterschiede auf der veränderten Rohrlegung 

 beruhen, sind noch „Mehlhorns Reformoberheizung" und 

 „Dörings Idealheizung" zu nennen. Die erstere habe ich bereits 

 kurz erwähnt. Während man früher von dem Standpunkt 

 ausging, die große Mehrzahl der Rohre am Boden zu ver- 

 legen, da die Wärme an und für sich nach oben steigt, ist 

 Herr Ingenieur Mehlhorn zuerst für die Theorie eingetreten, 

 den Schwerpunkt der ganzen Heizung an den oberen Teil 



Fig. 13. Veranschaulichung einer richtig gebauten Kanalfeuerung. 

 (Zeichenerklärung nebenstehend im Text.) 



des Gewächshauses zu verlegen. Es wird dadurch bezweckt, 

 1. die Kälte dort zu bekämpfen, wo sie am leichtesten ins 

 Innere des Hauses gelangen kann, 2. die Niederschlagbildung 

 zu verhüten und 3. die Wärme, welche die Pflanzen zu ihrer 

 Entwicklung gebrauchen, von oben auf sie einwirken zu lassen, 

 wie wir es in der Natur täglich beobachten können. 



Auf einer anderen Basis beruht „Dörings Idealheizung". 

 Der Erfinder, Herr Carl Döring, Britz bei Berlin, ist bestrebt 

 gewesen, den Unterbau und die Heizung der Kulturräume 

 in möglichst praktischer Weise miteinander zu verbinden. 

 Dieses hat er dadurch erreicht, daß das Gerippe der Kultur- 

 räume aus dünnen Rohren besteht, in denen das Wasser 

 zirkuliert, daß also das Gerippe die besondere Rohrleitung 

 ersetzt. (Siehe Abbildung und Artikel, Jahrgang XIII, Nr. 37.) 

 Damit ist das System schon erklärt. Hauptsächlich kommt 

 das Idealsystem für gewisse Kulturen, besonders Rosen und 

 Chrysanthemen in Betracht, für die zur Auflage der Glas- 

 fenster ein besonderer Unterbau hergestellt werden muß. 



In den berühmten Rosentreibereien von Britz bei Berlin 

 sind schon große derartige Idealheizungen in Betrieb und 

 haben sich, mit Strebelkesseln geheizt, sehr gut bewährt. Bei 

 der Montage nimmt man für die Vor- und Rückläufe 

 1 \ , zölliges Rohr, während für die Träger, die Heizsäulen, 

 eine Rohrstärke von ■'|^ Zoll genügt. Daß eine solche 

 Heizung ungemein praktisch und in der Anlage billig ist, 

 leuchtet ohne weiteres ein. 



Der Vollständigkeit wegen will ich hier auch noch die 

 Kanalheizung erwähnen. Nicht weil ich ihr noch große 

 Berechtigung im modernen Gartenbau zuerkenne, denn sie 

 hat sich längst überlebt. Es ist aber doch noch so mancher 

 Gärtner gezwungen, besonders in kleinen Gärtnereien, wo oft 

 der Kostenpunkt eine große Rolle spielt, zur Kanalheizung 

 zu greifen. Schon aus diesem Grunde will ich die Anlage 

 eines Kanals hier kurz streifen, wenn auch diese Heizung 

 den Anforderungen, die heute gestellt werden, lange nicht 

 mehr genügt. 



Die Kanalheizung steht und fällt mit einem guten Zug. 

 Ein Kanal, der nicht zieht, hat überhaupt keinen Wert und 

 muß umgebaut werden. Die Hauptsache ist, daß die heißen 

 Rauchgase ihren Weg durch den Kanal so schnell wie möglich 

 zurücklegen, damit sie noch imstande sind, die Wandungen 

 des Kanals an ihrem Ende hinreichend zu erwärmen. Um 

 einen guten Zug zu gewährleisten, ist eine ständige Steigung 

 des Kanals die Hauptbedingung, sie sollte immerhin auf 1 m 

 5 — 6 cm betragen. Besonders am Anfang, vom Wolf aus, 

 sollte sie etwas stärker sein. Man erreicht dieses dadurch, 

 daß man den Feuerraum etwas unter den Boden des Hauses 

 vertieft. Der Bau der Feuerung ist aus nebenstehen- 

 der Schnittzeichnung klar ersichtlich. 



Sie liegt in dem vertieften Heizraum i, der 

 durch die Außenmauer 1 und die Mauer des Gewächs- 

 hauses k gebildet wird. Die Feuerung besteht aus 

 dem eigentlichen Feuerherd a, auch Wolf genannt, 

 der eine Länge von etwa 1,50 m bei einer Breite 

 von 30 cm und einer Stirnhöhe von 45 cm besitzt. 

 Die Bodenfläche wird aus dem Rost c mit darunter 

 befindlichem Aschenfall e und der Steigefläche des 

 Herdes b gebildet. Bei seinem Eintritt in die Kanal- 

 öffnung g, die gewöhnlich eine Quadratöffnung von 

 25 cm besitzt, verengert sich der Wolf trichter- 

 förmig bis zu dieser Größe. Oben wird er durch 

 das Gewölbe d abgeschlossen. Die Höhe der 



