jQ§ Wert einer verbesserten Ventilation unserer Orchideenhäuser. 



halten muss, je kälter es also ciraussen ist, je weniger man also sonst lüften 

 könnte. 



Die nachträgliche Ausführung einer solchen vom Aschenfalle aus absaugenden 

 Ventilations-Einrichtung erläutert der vorstehende Grundriss imd Schnitt 

 meines Orchideenhauses in Wannsee. Die Röhren sind gewöhnliche Thonrohre;, 

 nur für das letzte Stück im Coaks-Keller sind Eisenrohre gewählt worden, weil 

 diese einer etwaigen Beschädigung bei der Entnahme des Feuerungsmaterials 

 besser Widerstand leisten können. Die Berechnung ist von Herrn Ingenieur 

 Lindenheim (Firma J. L. Bacon-Berlin) gemacht worden. Die Wirkimg ist 

 eine vollkommene. Die Kosten dieser nachträglich gemachten Ventilations- 

 Anlage belaufen sich incl. Material, Anfuhr und Montierung auf 240,80 M. Das 

 ist für den laufenden Meter ventilierten Treibhauses 13 M., oder für den Kubik- 

 meter ventilierten Raumes 1,90 M. Wäre die Anlage gleichzeitig mit dem 

 Baue des Treibhauses gemacht worden, so hätte sie sich sehr viel billiger her- 

 stellen lassen, da statt der Thonrohre Kanäle in dem gemauerten Sockel aus- 

 gespart worden wären und das Durchstemmen cementierter Wände fortfiel. 



Dass diese Ventilation ausser der Zuführung von frischer Luft zu einer 

 Zeit, in welcher man sonst darauf verzichten müsste, auch die Feuchtigkeit in 

 den Abteilungen verringert, lehrt die Beobachtung des Hygrometers; dass es 

 so sein muss, lässt sich aber auch mit Leichtigkeit zwingend nachweisen.*) 

 Auf den ersten Blick erscheint es nämlich nicht so ganz einleuchtend, weshalb 

 eine Luft von z. B. o^, welche vielleicht ganz mit Feuchtigkeit gesättigt ist, wie 

 das bei starkem Nebel und namentlich in der Nähe des Wassers recht häufig 

 sich findet, und welche auch von unseren Lungen als sehr feucht empfunden 

 wird, in das Treibhaus unter die Heizröhren geführt und dort erwärmt, die 

 Luft der Häuser trockener machen soll. 



Es hat das folgende Bewandnis. Ein Kubikmeter Luft, vollkommen mit 

 Wasserdampf gesättigt, 



von — loO Celsius enthält 2,3 g Wasserdampf 

 » o*^ » » 4389 » >-■ 



» 10*^ » » 9,4 » » 



» 15O » » 13,0 » » 



» 20^ » » 17,0 » » 



Ersetzt man nun z. B. in einem Räume von 100 cbm Inhalt und 20^ C. Wärme, 

 welcher mit Wasserdampf gesättigt ist, also 1700 g Wasserdampf enthält, die 

 Hälfte der Luft (also 50 cbm mit 850 g Dampf) durch Luft von o^ und 5 g 

 Sättigung, also durch Luft, welche 250 g Wasserdampf enthält, so entzieht man 

 dem Räume 600 g Wasserdampf. Das Resultat ist also, dass nur 1100 g 

 Wasserdampf verbleiben und die relative Feuchtigkeit, wenn eine Temperatur 

 von 20O durch die Heizung erhalten bleibt, von 100% auf 65 % heruntergeht. 



Eine so starke Austrocknung der Luft findet nun allerdings in einem Treib- 

 hause nicht statt, wenn die Aussenluft, wie das in den Verhältnissen begründet 

 ist, nicht auf einmal, sondern allmählich eingeführt wird, und daher während 

 der Einführung die Pflanzen, durch stärkere Transpiration (bei Tage), die feuchten 

 Tabletten, der Kompost, die Wände, kurz alles, was Wasser verdunsten kann, 

 Zeit haben, um so stärker Wasserdampf an die Luft abzugeben, je mehr die- 



*) Anmerkung. Siehe E. Roman, Journal des Orchidees 1893 Seite 



