Wert einer verbesserten Ventilation unserer Orchideenhäuser. 



107 



überzeugt man sich am einfachsten, indem man ein brennendes Licht gegen 

 die Zugöifnungen hält: wird die Flamme hineingesogen, so ist es gut, wird sie 

 dabei gar ausgelöscht, so ist es noch besser. 



Die Benutzung eines Doppelschornsteins, als absaugender Ventilator, lässt 

 sich jedoch wohl nur bei neu zu errichtenden Gewächshäusern verwirklichen. 

 Es giebt an jeder Feuerung aber noch eine andere saugende Kraft, welche sich 

 auch bei fast jeder bestehenden Anlage im gewünschten Sinne verwenden lässt. 

 nämlich das Feuer selbst. Das Feuer bedarf zum Brennen der Zuführung von 



C. l: 100. 





l|Kes3cl] 



CoaKr 



Zimmer 

 13 em (|) 



13cm 4>l 



^lOcm ([)l 



K. 



R R R 



Ka It = li a u s. 



ni b H Y ; 



I n ü u. 



w. 



=H- 



KT 



J3 H R Fl l-l l-l 



d.1 : 250. 



Abb. 27. Ventilation eines Orchideenhauses. 



a und b Ventilationsschacht mit eingesetztem Rauchrohre, 



c und d Grundriss eines Orchideenhauses mit einer vom Aschenfall Räume aus ab- 

 saugenden Ventilations-Einriclitung. 



Luft, und die Kunst des Heizens besteht ja gerade darin, mit wenig Brenn- 

 material unter richtigem Luftzuflusse eine starke Glut zu erzeugen. So gut 

 man nun die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Kesselhause ent- 

 nimmt, kann man sie auch mittelst eines in den Aschenfall-Raum einmünden- 

 den Rohrnetzes aus den Treibhäusern ansaugen, wenn man alle sonstigen Luft- 

 zuführungen des Feuerraumes schliesst. Allerdings lässt sich das bequem nur 

 bei einem eingemauerten Kessel ausführen; aber das ist kein prinzipieller 

 Hinderungsgrund, denn auch einen freistehenden kann man mit einem isolierenden 

 Mantel umgeben, und es lässt sich dann die zwischen Mantel und Kessel be- 

 findliche Luft zum Speisen des Feuers benutzen oder für sich hoch leiten, und 

 so zum Absaugen verwenden. Man wird, wenn man durch das Feuer die Luft 

 absaugen lässt, einen Schieber unmittelbar vor der Einmündung des oder der 

 Rohre in den Aschenfall behufs Regulierung benötigen. Die Ventilation, d. h. 

 die absaugende Kraft wird um so grösser sein, je stärker man das Feuer unter- 



