j q(5 Wert einer verbesserten Ventilation unserer Orchideenhäuser. 



frei ein eiserner russischer, der eigentliche Feuerungsschornstein, liegt. (Siehe 

 Abbild, a b.) Der eiserne, durch die abziehenden Feuergase stark erhitzte 

 teilt seine Wärme dem ihn umgebenden Hohlräume mit, verdünnt also die Luft 

 in demselben stark und zwingt sie zum Aufsteigen; er übt infolgedessen eine 

 stark ansaugende Kraft auf alle in ihn einmündenden, aus den Zimmern stam- 

 menden, in diesem Falle auch horizontal oder sogar abwärts im Mauerwerke 

 verlaufenden Abzugskanäle aus. 



Es ist diese Vorrichtung eine höchst zweckmässige Verwertung der sonst 

 unbenutzt in den Schornstein gehenden Wärme, und die absaugende Wirkung 

 in solchen Anlagen ist eine überaus starke. 



Will man nun das Prinzip der beschriebenen Ventilationsanlagen auf unsere 

 Treibhäuser übertragen, so steht dem nichts im Wege. Man wird auch hier 

 nicht in jeder Abteilung einen hoch hinaufgehenden Luftschornstein bauen, 

 auch würde dieser, weil meistens frei und kalt stehend, keine absaugende Wir- 

 kung ausüben, wohl aber kann man die Schornsteinwärme der Heizkessel- 

 feuerung, die ohnedies verloren geht, als saugende Kraft durch Errichtung eines 

 solchen Doppelschornsteins benützen, und ein von den einzelnen Abteilungen 

 an einem oder mehreren tiefsten Punkten beginnendes, in seinem Querschnitte 

 allmählich wachsendes, horizontal verlaufendes Thonrohrnetz oder ein in den 

 Sockelmauern ausgespartes Kanalnetz anlegen und in den Raum um das Rauch- 

 rohr einmünden lassen. Jede Einmündung in das Haus muss mit einer leicht 

 spielenden Schieberklappe versehen sein, um nach Bedarf mehr oder weniger 

 geöifnet werden zu können. An der vom Abzüge entferntesten Seite der Ab- 

 teilung lässt man kalte Luft unter die Heizkörper treten, zwingt sie durch ge- 

 eignete Einrichtungen, deren Beschreibung wohl überflüssig ist, sich dort zu 

 erwärmen und nach oben zu steigen, und kann bei sonst — je dichter, je 

 besser — geschlossenen Ventilatoren ohne Zug und ohne Verschwendung von 

 Heizmaterial ständig, oder so oft man will, seinen Pflanzen frische Luft ohne 

 jeden Nachteil geben, selbst bei 20^' Kälte. 



Die Berechnung einer solchen Ventilations-Anlage ist nicht schwierig und 

 jeder Heiztechniker kann sie machen, aber eine tadellose Ausführung ist Sache 

 der Erfahrung, und man kann es leicht erleben, dass, wie bei den Heizungen, 

 die Wirklichkeit den auf dem Papiere stehenden Zahlen und Pfeilen nicht ent- 

 spricht. Deshalb ist es vielleicht nicht unangebracht, auf das Wesentliche hin- 

 zuweisen. Die Ursache eines starken Zuges in einem solchen Doppelschorn- 

 steine ist — vorausgesetzt, dass er sonst alle Bedingungen eines guten Schorn- 

 steins erfüllt — in erster Linie seine Höhe, Dass stark geheizt werden muss, 

 ergiebt sich schon aus der kalten Aussentemperatur, bei welcher ja allein, 

 wenn die gewöhnlichen Ventilationsvorrichtungen versagen, die empfohlene 

 Einrichtung in Thätigkeit treten soll. Berechnet also der Techniker die Höhe 

 des Schornsteins mit z. B. 8 m, und glaubt man, seinen Erfahrungen nicht ganz 

 trauen zu können, so wird man sicher keinen Schaden haben, wenn man den 

 Schornstein einige Meter höher macht, namentlich, wenn man eine gut kon- 

 struirte Windkappe anwendet; auch kommt es wohl nur selten vor, dass der 

 Schornstein einer Kesselfeuerung aus dem Grunde nicht zieht, weil er zu hoch 

 ist, und die Heizgase in ihm sich zu stark abkühlen, ehe sie entweichen. Ein 

 zu starker Zug lässt sich leicht durch die Klappen regeln, ein zu schwacher 

 macht die ganze Anlage unbrauchbar. Ob der Apparat gut absaugt, davon 



