IQA Wert einer verbesserten Ventilation unserer Orchideenhäuser. 



Wasser) erwärmt, so nehmen die kälteren, ihn berührenden Luftteilchen Wärme 

 aus jenem auf und werden dadurch leichter; sie werden deshalb A^on den be- 

 nachbarten kälteren schwereren Luftmassen verdrängt, emporgehoben, während 

 beständig neue Teilchen von diesen mit dem erhitzten Körper in Berührung 

 kommen. Vermag dieser Körper eine hinreichende Menge von Wärme zu 

 liefern, so erfolgt eine dauernde Strömung; ein immer grösserer Teil der Luft 

 wird auf diese Weise erwärmt. Dieses geschieht um so schneller und voll- 

 ständiger, je besser dafür gesorgt ist, dass beständig die für die Wärme- 

 aufnahme am meisten geeigneten, also kältesten Luftschichten mit dem erhitzten 

 Körper in Berührung kommen. Zweckmässig ist es also, dass dieser selbst sich 

 in den unteren Schichten des Raumes befindet und eine möglichst grosse Ober- 

 fläche besitzt. Die warme aufsteigende Luft trifft nun auf die kalten Um- 

 schliessungswände und die Decke (bei Treibhäusern das Glasdach), wälzt sich 

 an diesen entlang, giebt ihre Wärme ab und sinkt, weil kälter geworden, wieder 

 zu Boden, um wieder von wärmerer aufsteigender ersetzt zu werden. Durch 

 dieses fortgesetzt sich wiederholende Spiel entsteht, so lange eine Wärmequelle 

 vorhanden ist, in einem Treibhause eine ständige Zirkulation der Luft, der 

 warmen von unten nach oben, der abgekühlten von oben nach unten. 



Nach diesen Erläuterungen erkennt man auch mit Leichtigkeit, wie un- 

 rationell bei kalter Aussentemperatur eine Ventilation eines geheizten Treib- 

 hauses mit den hergebrachten Klappen unten und oben ist. Würde selbst, was, 

 wie oben auseinandergesetzt wurde, nicht stattfindet, die Luft des Hauses oben 

 glatt abziehen und von unten durch frische, welche den Heizkörpern von 

 aussen zuströmt und sich an ihnen erwärmt, ersetzt werden, so leuchtet doch 

 sofort ein, dass es gerade zum grössten Teile die frische aufsteigende Luft ist, 

 welche abzieht, da sie es doch ist. welche am meisten erwärmt ist und des- 

 halb den stärksten Auftrieb hat. 



Für die Ventilation geheizter Wohnzimmer, Krankensäle, Schulzimmer und 

 sonstiger Räume, für welche vom Standpunkte der Gesundheitslehre eine be- 

 stimmte Luft-Erneuerung auch im Winter verlangt wird, ist, wie oben erwähnt, 

 die Aufgabe, frische, genügend vorgewärmte Luft zuzuführen und eine ent- 

 sprechende Menge verbrauchter Luft abzuführen, also das, was wir auch für 

 Treibhäuser verwirklichen möchten, längst in befriedigender Weise für fast 

 alle Verhältnisse gelöst worden. Es interessieren uns hier jedoch nur solche 

 Verhältnisse, welche mit denen der Treibhäuser eine gewisse Ähnlichkeit 

 haben; also Räum.e, welche durch eine Warmwasser- oder Dampfheizung (oder 

 eine Kombination beider Systeme) von einem ausserhalb des Raumes liegenden 

 Kessel aus geheizt werden. 



Man legt in einem solchen Räume die Heizkörper, wenn es angeht, unter 

 die Fenster hinter eine vergitterte ^'^erkleidung, um sie dem Anblicke zu ent- 

 ziehen, aber auch weil sie dort, wo die ständige Abkühlung die grösste ist, 

 am zweckmässigsten (siehe oben) liegen, lässt durch einen die Aussenwand 

 durchbrechenden Kanal, welcher durch einen stellbaren Schieber geschlossen 

 werden kann, die kalte Aussenluft unter den Heizkörper treten, und sorgt durch 

 entsprechende Einrichtungen dafür, dass die kalte Luft nicht etwa unter dem 

 Heizkörper fort auf dem Boden des Zimmers entlang fliesst, sondern den Heiz- 

 körper umspült. Ein regelrechtes Zuströmen der kalten Aussenluft ist aber 

 nur möglich, wenn gleichzeitig an einem anderen Punkte eine gleiche Menge 



