QQA Vortrag über rationelle Heizung und Warmwasser-Heizkessel etc. 



Wärme dem Heizkessel zugute kommen müssen. Um dies zu ermöglichen, 

 müssen die Heizflächen des Kessels genügend gross und die Züge für die Heiz- 

 gase durch und um den Kessel genügend lang bemessen werden, damit erstere 

 die Wärme aufzunehmen vermögen und in den letzteren die Heizgase aus- 

 reichend Zeit und Gelegenheit finden, ihre Wärme abzugeben. Die Züge dürfen 

 jedoch andererseits auch nicht zu lang sein, da sonst Zugrerminderung im 

 Schornstein und Abkühlung eintreten könnte. 



Endlich muss es noch Aufgabe des Heiztechnikers sein, auch die Verluste 

 an Wärme durch Strahlung vom Feuerherde aus, durch Abbrand an den Um- 

 fassungswänden des Herdes etc. nicht nur zu vermeiden, sondern auch die 

 strahlende und die Berührungs-(Kontakt-)Wärme dem Kessel zugute zu bringen. 



Der Vollständigkeit wegen seien hier noch die Wärmemengen benannt, 

 welche der Theorie nach bei Verbrennung von i Kilogramm Heizmaterial er- 

 zeugt werden sollen. Es sind A'orhanden in einem Kilogramm Steinkohle 

 7483 Wärmeeinheiten, Coaks 7065 Wärmeeinheiten, Braunkohle 4176 Wärme- 

 einheiten. Unter einer Wärmeeinheit versteht man diejenige Wärmemenge, 

 welche erforderlich ist, um 1 Liter Wasser in seiner Temperatur um 1 ^ Celsius 

 zu erhöhen. Will ich also zum Beispiel 1 Liter Wasser von o" Celsius auf 

 ioqO Celsius erhöhen, so muss ich demselben 100 Wärmeeinheiten oder Calorien 

 zuführen. 



Vorbedingungen einer rationellen Heizung. Meine Herren! Wir 

 haben gesehen, dass für den rationellen ökonomischen Betrieb einer Heizung 

 folgende Vorbedingungen zu erfüllen sind: 



1. Die Heizung muss eine ununterbrochene, kontinuierliche sein; daher Be- 

 trieb mittels Dauerbrandöfen. 



2. Die in den Brennmaterialien enthaltene Heizkraft muss weitmöglichst 

 ausgenutzt werden 



a) durch Regelung der zuzuführenden Luftquantität zur Verbrennung 

 und 



b) durch vorherige Erwärmung der Verbrennungsluft. 



3. Die erzeugte Wärmemenge muss der Heizung zugute gebracht werden 



a) durch richtige Bemessung der Kesselflächen und der Länge und 

 Form der Feuerzüge, 



b) durch Ausnützung der strahlenden Wärme vom Feuerherd. 



c) durch Vermeiden von Wärme-Verlusten durch Abbrand und durch 

 Nutzbarmachung der Kontaktwärme. 



Von diesen Vorbedingungen ist die wichtigste die unter 3a benannte, näm- 

 ,lich die: ,, durch richtige Bemessung der Kesselflächen und der Länge 

 und Form der Züge die erzeugte Wärmemenge der Heizung zugute 

 zu bringen", denn es handelt sich hier darum, den Wärme-Unterschied 

 zwischen den Temperaturen der Heizgase bei ihrer Entstehung auf dem Herd 

 und bei ihrem Eintritt in den Schornstein, welcher 1150— 150^ = 1000° Celsius 

 beträgt, nutzbar zu machen, und es ist sonach die vornehmste Aufgabe des 

 'Konstrukteurs, seine Kessel so zu gestalten, dass in dieser Beziehung alle Wärme- 

 verluste vermieden werden. 



Besprechung der Keesel-Konstruktionen. Meine Herren! Ich führe 

 Ihnen in nachfolgenden Zeichnungen die Grundtypen der vorhandenen Kesselkon- 



