Vortrag über rationelle Heizung und Warmwasser-Heizkessel etc. 



127 



mittelbare Berührung mit den Kesselwandungen zu bringen und so dessen 

 Wärme den letzteren zuzuführen (Kontaktwärme), vergeudete man diese Wärme 

 zum Abschmelzen des die Feuerung umschliessenden Mauerwerks und machte 

 dieses somit reparaturbedürftig. 



Es sei nicht unterlassen hier einzuschalten, dass sich das Gesagte nur auf 

 Feuerungen bezieht, welche mit Steinkohlen, Anthrazit, Coaks und sonstigen 

 Brennmaterialien von sehr hoher Verbrennungstemperatur beschickt und bei 

 welchen diese Materialien in dicker Schichtung aufgebracht werden können 

 und in solcher in Glut gelangen, nicht jedoch auf Feuerungen mit Braunkohlen- 

 Beschickung. Bei letzteren ist ein leichtes Glühen der Umfassungswände des 

 Herdes wünschenswert für die schnellere Entzündung des frischen und — 

 weil leicht schwelenden — immer in niedrigen Lagen und daher oft auf- 

 zugebenden Brennstoffes. Die bei Ausserachtlassung dieser Vorsicht beim 

 Beschicken des Herdes entstehenden Schwelgase würden Abkühlung der 



Abb. jS. Flammrohrkessel mit innen liegender l-^eueruni. 



Kesseiwände verursachen. Da jedoch hierorts, meine Herren, fast ausnahmslos 

 Steinkohle und mehr noch Coaks als Brennmaterial verwendet wird, so spreche 

 ich im folgenden nur von mit solchen bedienten Anlagen. 



Flammrohrkessel mit innen liegender Feuerung. Ein einfaches 

 Mittel zur Vermeidung des vor der kleinen Abschweifung erwähnten Nachteiles 

 der Unter- resp. Vorfeuerungen liegt nun in der Verlegung des Rostes und der 

 Feuerung in das Flammrohr hinein. In diesem Falle kann die Berührungswärme, 

 weil dem Kessel zugute kommend, nur nützlich, nie schädlich wirken. Die 

 Feuergase streichen sodann in dem Flammrohr nach hinten, fallen an der 

 hinteren Stirnwand in den unteren Zug, bespülen in diesem die untere Hälfte 

 des Kesselmantels auf ihrem Wege von hinten wieder nach vorn, steigen dann 

 in den oberen Zug, bestreichen hier die obere Hälfte des Kesselmantels und 

 gelangen endlich, genügend abgekühlt, in den Schornstein. — Ich habe bei 

 meinen Kesselanlagen nach diesem Typus, welchen ich bei grösseren über 

 12 qm Heizfläche beanspruchenden Anlagen mit Vorliebe und stets gutem 

 ökonomischen Erfolg verwende, noch einen sehr wirksamen Schnellheizapparat 

 in Anwendung gebracht, indem ich die sogenannte Feuerbrücke, die hintere 

 Begrenzung des Rostes, welche sonst fast durchweg aus Chamottesteinen her- 



