Vortrag über rationelle Heizung und Warnawasser-Heizkessel etc. qjq 



Aufgabe der Brennstoffe und je einem Kranz aufsteigender und abfallender 

 Feuerröhren und mit den Anschlüssen für die .Steige- und Rücklauf leitung; 

 3. der über dem Kessel liegenden Rauchkammer mit Deckel und einer Bypass- 

 Leitung für den Abzug des Rauches. 



Die in den nach unten sich etwas erweiternden Füllschacht A aufgegebenen 

 Brennmaterialien gelangen durch diesen in die Feuerbüchse und auf dem Rost B 

 zur Verbrennung. Die Feuerbüchse ist rundum von Wasser umgeben und 

 somit sind nicht nur Wärmeverluste durch Abbrand ausgeschlossen, sondern 

 es wird die gesamte Kontaktwärme dem Heizwasser zugeführt und gleichzeitig 

 eine unbeschränkte Dauer des Kessels, welcher an dieser seiner exponiertesten 

 Stelle in allen Teilen sorgfältig geschweisst ist, gewährleistet. Die Feuer-Gase 

 treten zunächst durch den inneren Ring aufsteigender Feuerrohre C nach der 

 Rauchkammer D über und aus dieser in den äusseren Ring abfallender Feuer- 

 rohre E, welche die ganze Höhe des Kessels zur Länge haben. In diesen ab- 

 fallenden Feuerrohren finden die Heizgase eine ausserordentlich wirkungsvolle 

 Abgabefläche für ihre Wärme, sie kühlen sich im Flerabsinken in diesen 

 Röhren bis nahezu auf das zulässige Minimum an Wärme ab, treten so in den 

 für sie vorgesehenen Abteil F des Sockels ein und aus diesem in den vSchorn- 

 stein über. Da warme Luft dem Zwange, welcher sie am Aufsteigen hindern 

 und veranlassen will, abwärts zu ziehen, nur widerwillig Folge leistet, 

 namentlich so lange der Schornstein noch kalt ist, ist eine Bypassleitung auf 

 dem Deckel der Rauchkammer angeordnet, und mit einem Schieber versehen. 

 Wird letzterer geöffnet, so strömen die Heizgase durch die Bypassleitung direkt 

 in den Schornstein. Sobald eine genügende Erwärmung des letzteren ein- 

 getreten ist, wird der Rauchschieber geschlossen, und nunmehr gehen die 

 Heizgase ihren normalen Weg durch die abfallenden Feuerrohre. Der Schorn- 

 stein ist so konstruiert, dass durch Aufsetzen einer entsprechenden Anzahl 

 eiserner Muffenrohre die gewünschte Höhe erreicht werden kann. An seinem 

 oberen Ende ist der Schornstein mit einem Luftsauger oder Deflektor armiert. 

 Somit wird das Aufmauern eines Schornsteines erspart; ist jedoch ein solcher 

 bereits vorhanden, so werden die Heizgase gleich in diesen eingeleitet. 

 Innerhalb des Sockels befindet sich der Aschfallraura G und zwischen diesem 

 und dem Raum für die abziehenden Heizgase ein rings abgeschlossener 

 Kanal H. für die zuzuführende Verbrennungsluft, welche durch das Ventil J, 

 welches mit dem Regulator in Verbindung steht, in eben nur ausreichender 

 Menge zutritt. Die äussere Wandung des Kanales wird durch die abziehenden 

 Heizgase, die innere Wandung durch die strahlende Wärme des auf dem Rost 

 in dicker Schicht glühenden Brennmaterials erwärmt. Beim Passieren dieses 

 ringförmigen Kanales kommt jedes Teilchen der Luft mit den erhitzten Um- 

 fassungswänden in Berührung, kühlt diese, indem sie ihnen Wärme entzieht, 

 und tritt endlich hoch erhitzt bei K unter den Rost. Es ist somit auch die 

 "letzte Wärme der nach dem Schornstein abziehenden Heizgase und ebenso die 

 strahlende Wärme des Brennmaterials zur Vorwärmung der Verbrennungsluft 

 nutzbar gemacht und es wird somit, da jede Abkühlung der Verbrennungs- 

 temperatur vermieden wird, die höchstmögliche Ausnützung des Brennmaterials 

 auf seinen Heizwert erreicht. Zum Schutz gegen Wärmeverluste an der äusseren 

 Fläche des Kessels ist derselbe mit einer nicht leitenden Masse umhüllt. Die 

 Feuerthür und ebenso die Aschfallthür sind hermetisch dicht; erstere ist mit 



