aqa Die elektrische Beleuchtung im Viktoriapark zu Berlin. 



zunächst durch Kabel in das Maschinengebäude, in dem die Gasmotoren zum 

 Emporheben der Wassermassen für den Wassersturz befindlich sind, nach 

 einem Zählapparat geleitet, der die verbrauchte Strommenge in Kilowattstunden" 

 angiebt. Von dem Zählapparat führen Kabel zu den 30 Bogenlampen, die 

 ziemlich gleichmässig über das ganze Parkgelände verteilt sind. Je 10 Lampen 

 haben einen gemeinschaftlichen Einschalthebel, dieselben können also zu gleicher 

 Zeit mit Licht versehen oder ausgelöscht werden. Geht eine Lampe von selbst 

 aus, so brennen die anderen 9 ruhig weiter, indem dann der Strom durch 

 einen Nebenschluss-Widerstand weitergetührt wird. Da jedoch der elektrische 

 Strom der Strassenbahn in der Stärke von 500 Volt*) und 50 Ampere**) für 

 die Beleuchtung zu stark ist, so wird er durch Widerstände, von denen auf je 

 10 Lampen 2 kommen, auf eine Stärke von 42 Volt und 10 Ampere reduziert, 

 wodurch eine Lichtstärke von 1000 Kerzen pro Lampe hergestellt wird. Die 

 Anlagekosten dieser Einrichtung betrugen gegen 9000 Mark, während sich der 

 Stromverbrauch incl. Kohlen auf 5,55 Mark pro Stunde beläuft. Hierzu kommen 

 noch die Bedienung und Beaufsichtigung der Lampen, Reinigen derselben etc., 

 was etwa mit 0,75 Mark pro Stunde berechnet werden kann. 



Derselbe Strom, der die Bogenlampen speist, wird auch für die elektrische 

 Beleuchtung des Wassersturzes im Viktoriapark verwendet, jedoch dient derselbe 

 nur indirekt zur Lichterzeugung, indem er vermittelst eines Elektromotors eine 

 im Maschinenhause aufgestellte Dynamomaschine treibt, welche erst den mi- 

 die Lichtwirkung der Scheinwerfer nötigen elektrischen Strom von' 65 Volt und 

 277 Ampere erzeugt. • Von hier gelangt der Strom vermittelst Kabel nach den 9 

 zu beiden Seiten des Wassersturzes in kleinen, durch Pflanzenwuchs verdeckten 

 Bretterhäuschen untergebrachten Scheinwerfern. Diese letzteren sind von ver- 

 schiedener Grösse; es sind vorhanden: 5 Siemenssche Scheinwerfer mit einer 

 Lichtquelle von je 25 Ampere und 65 Volt (750 Kerzenstärken), 2 Schuckertsche 

 Scheinwerfer mit einer Lichtquelle von je 42 Ampere und 65 Volt (1250 Kerzen- 

 stärken) und 2 Schuckertsche Scheinwerfer mit einer Lichtquelle von je 

 35 Ampere und 65 Volt (1000 Kerzenstärken). Die Stromstärke für die Licht- 

 quelle der Scheinwerfer wird durch Widerstände, die in den Häuschen an- 

 gebracht sind, reguliert. Durch die Scheinwerfer wird die Lichtstärke mindestens 

 verdoppelt. 



Die Farben, in denen der Wassersturz beleuchtet wird, sind folgende: 

 Weiss, grün, rot, gelb, blau und regenbogenfarben. Hervorgerufen werden 

 dieselben durch entsprechend gefärbte Glastafeln, die in ein vor der Licht- 

 quelle drehbar befestigtes Rad eingesetzt sind. Alle drei Minuten wird mit 

 der Farbe gewechselt, was durch eine elektrische Klingel dem Mann im 

 Scheinwerferhäuschen angezeigt wird, worauf derselbe das Rad einfach etwas 

 nach rechts dreht, so dass die nächste bunte Glasscheibe zwischen Scheinwerfer 

 und Öffnung in der vorderen Wand des Häuschens tritt. 



Um die Wirkung der Beleuchtung zu erhöhen, sind an einigen Stellen 

 des Wassersturzes mit der Wasserleitung des Parkes in Verbindung stehende 

 Spritzköpfe aus Messing angebracht, welche über dem Wasser einen leichten 

 Sprühregen erzeugen. 



*) Volt bezeichnet die Einheit der elektromotorischen Kraft. 

 **) Ampere bezeichnet die Einheit der Stromstärke. 



