138 ANNAES 



passageni que scri'a facil melhorar consideravclmenle as cou- 

 dicOcs do llicalro de S. Carlos pcia adopcao do syslema pro- 

 poslo pord'Arcct, modificando-o com osnovos processos de 

 Mr. Leon Duvoir, ou com o estabelecido cm luglaterra pe- 

 lo Dr. Arnol. 



Para satisfazer amplamcnte ao que exigem os principios 

 adoplados para uma boa e sufiicientc ventilacao, 6 necessa- 

 rio fornecer por hora a cada individuo 20 mctros cubicos 

 de ar novo a tcmperatura ordinaria , e a cada bico de gaz 

 102 metros cubicos : sendo ordinariamente a sala do thea- 

 tre occupada por 1,500 pcssoas , e ardendo n'ella 325 lu- 

 mes , segue-se que devemos fazer enlrar era cada hora um 

 volume de ar superior a 66:152 metros cubicos, que ocal- 

 culo da para aquelle consumo a tempcratura de 30° , tcm- 

 peratura que sc pode reputar extrema n'aquelle thcatro. Em 

 todo caso nos aconscihariamos que a renovacao se fizesse 

 por 80:000 metros cubicos de ar novo e fresco, 



Na segunda parte d'este nosso trabalho occupar-nos-he- 

 mos especiahnente do exame do ar que os canos de despejo 

 verlem na athmosphera das ruas c das casas em que se a- 

 brem. 



Lisboa, 6 de maio de 1857. 



J. M. D OLIVKIRA PIMENTEL. 



JOAQUIM ANTONIO DA SILVA. 



