026 Drillingsheizkessel „Sonne". 



brauchen, ehe man eine Wärme an den Röhren wahrnehmen kann, so dass 

 nur langsam Erwärmung in den Häusern erzielt wird. Die Grund-Idee bei 

 meinem Kessel war die, einen Heizkörper zu konstruieren, bei dem der Flamme 

 Gelegenheit geboten wird, sich nach oben zu entwickeln, und dazu gehört ein 

 aufrechtstehender Kessel. Ich w^ählte als Mantel einen Glocken- oder Turmkessel 

 aus Schmiedeeisen geschweisst, ohne jeden Xietkopf, wie die Zeichnung zeigt. 



Der Schnitt in Höhe G-H zeigt den Grundriss, in der Mitte der Rost mit 

 dem Mantelkranz, rechts und links die beiden kalten oder Rücklaufstutzen A-B. 

 An den kalten Stutzen sind rechts und links zwei Schlangen angeflanscht, die- 

 selben haben jede einen Stutzen, der als Kontrole gegen Schmutz und zugleich 

 zum Ablassen des Wassers aus der ganzen Heizung dient. Hier liegt der 

 tiefste Punkt der ganzen Anlage. 



Die beiden Schlangen gehen rechts und links in dem Einschnitt am 

 Mantel über die Heizthüre, wie Schnitt A-B zeigt, und winden sich übereinander 

 im inneren Kesselraum nach oben, hier treten sie seitlich rechts und links 

 zwischen Mantel und Fülltopf aus dem Innenraume heraus und schliessen sich 

 an die heissen Stutzen an. Die Schlangenenden sind hier verlängert und soll 

 das bedeutend heissere Schlangenwasser das kältere Mantelwasser mitreissen, 

 um eine schnellere Zirkulation zu erzeugen. Jede Schlange hat unten, so wie 

 oben einen Abstellhahn. Sollte eine Schlange mit der Zeit schadhaft werden, 

 so stellt man den Hahn unten und oben ab und heizt mit der zweiten Schlange 

 und dem Mantel weiter. Sollte die zweite Schlange schadhalt werden, so 

 bleibt der Mantel übrig. Sollte jedoch der Mantel durchbrennen, so muss das 

 Wasser abgelassen werden, die kalten und warmen Stutzen abgeschraubt und 

 die Öffnungen mit einer Eisenplatte verschlossen werden, dann kann mit 

 den Schlangen allein weiter geheizt werden, bis gelinderes Wetter eine 

 Reparatur zulässt. 



Die Aufstellung eines Reserve-Kessels ist mithin nicht mehr nötig. 



Der durchbrochene Heiztopf dient dazu, das Brennmaterial nach dem 

 Innenraume des Kessels zu führen. Durch die seitlichen Schlitze im Heiztopf 

 gehen die Gase, sowie der Rauch nach aussen, teilen sich seitlich am Kessel- 

 manteL umspülen denselben und gehen von hier nach dem Schornstein. 



Der Fülltopf ist ein Körper für sich und hat mit dem Heizkörper nichts 

 zu thun. 



Der Schnitt E-F zeigt die obere Fläche des Mantels. In der Mitte ist 

 der Füllraum; rechts und links sind die beiden Schlangenröhren und die 

 beiden Öffnungen für die Ablaufstutzen fürs Mantelwasser. Der Mantel ist 

 85 cm hoch, 65 cm im Durchmesser. Die Schlangen liegen 1 cm vom Mantel 

 selbst und V2 cm von einander entfernt, um der Flamme Gelegenheit zu geben, 

 den ganzen Heizkörper zu umspülen. 



Der Fülltopf reicht bis in die erste obere Schlangenwindung hinein, 

 damit keine kleinen Koaks- oder Kohlenteile zwischen Mantel und Schlange 

 fallen können. Die Schlange ist von 4 cm imi Durchmesser haltendem Kupfer- 

 rohr gebogen, mit 2 mm Wandstärke. Ob Kupier lür jedes Brennmaterial 

 das richtige ist, oder ob Perkinsrohr oder patentgeschweisstes Rohr zu ver- 

 werten ist, werden uns die Heiztechniker sagen. Der Kessel ist in meiner 

 Gärtnerei seit Februar in Betrieb, und wurde an Stelle eines sogenannten 

 Flammenrohrkessels gesetzt. In der Heizung betinden sich 2400 Ltr. Wasser, 



