rTenipclt 



c--: 



Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. 



Jahrgang XXIII. 



7. November 1919. 



Nr. 45. 



Nachdruck und Nachbildung aus dem Inhalte dieser Zeitschrift werden strafrechtlich verfolgt. 



Kultureinrichtungen. 



Zur Heizfrage. 



Von Gartenbaulehrer Sandhack. 



Zu den „brennendsten" Fragen der Zeit gehört ganz ent- 

 schieden die Heizfrage für den kommenden Winter, über- 

 haupt für die Zukunft, in den gärtnerischen Betrieben. Es 

 ist ganz erstaunlich und auffallend, daß so wenig darüber 

 in der Fachpresse geschrieben wird. Weiß doch mancher 

 Gärtner wirklich nicht, wie er seine Topfpflanzen durch den 

 Winter bringen soll, wo die Kohlennot so furchtbar zu werden 

 droht. Dazu kommt, und das ist ein großer Fehler ver- 

 gangener Zeiten, daß seit etwa 20 Jahren in der Heizungs- 

 technik so gut wie keine Fortsdiritte gemacht sind. Als wir 

 die Gliederheizkessel bekamen, sollten sie unser Ideal sein ; 

 sie sollten ungemein sparsam im Brennstoffverbrauch sein, 

 sich sogar selbst regeln, von unbegrenzter Dauer sein, auch 

 viele andere gute Eigenschaften mehr 

 haben. 



Was von all diesen Versprechungen 

 gehalten wurde, hat die Zeit gelehrt. 

 Es war nicht nur Gutes. 



Ich will von vornherein bemerken, 

 daß ich von keinem besonderen Fabrikat 

 spreche, von keinem besonderen System 

 der gußeisernen Gliederkessel ; sie 

 haben alle ihre Fehler, mögen sie 

 heißen wie sie wollen. Ich habe Er- 

 fahrungen mit allen Fabrikaten ge- 

 macht, mit allen viel Koks verbraucht 

 und mit allen Verdruß gehabt. 



Der erste Fehler der Gliederkessel 

 ist das Material, der Guß. Die rauhen 

 Flächen hemmen einen schnellen Um- 

 lauf des Wassers, sie bedingen die Ab- 

 lagerung großer Mengen Flugasche und 

 Ruß in den Zügen. Hierdurch wird 

 die sachgemäße Ausnützung des Heiz- 

 materials ungemein vermindert, weil die 

 abgelagerte Flugasche und Ruß die 

 Gliederteile der Züge förmlich abson- 

 dern, die Einwirkung der Heizgase ver- 

 hindern. Dieser Uebelstand kann aller- 

 dings behoben werden, was aber fast 



Gartenwelt XXIII. 



nirgends sachgemäß gemacht wird, weil die Arbeit verhältnis- 

 mäßig zeitraubend, kostspielig ist. Die meist gebräuchliche 

 Reinigung der Züge der Kessel wird durchgehends von Lehr- 

 lingen und Arbeitsburschen ein- bis zweimal wöchentlich 

 während der kalten Jahreszeit besorgt, fast immer nicht 

 gründlich, nicht sachgemäß, auch nicht oft genug. Nur eine 

 Hilfskraft, die den Bau eines Gliederkessels genau kennt, 

 kann diesen zweckentsprechend reinigen. Solche Kräfte sind 

 heute teuer, Koks ist noch teurer ! 



Ein zweiter Fehler der Gliederkessel ist die Brüchigkeit 

 des Gußeisens; wieviel Tausende gebrochene Glieder von 

 Heizkesseln liegen umher. Der Ersatz ist teuer, heute sehr 

 teuer. 



Dazu kommt, daß die Brüche meist plötzlich kommen, 

 mit Vorliebe in der Hochsaison. Jeder Fachmann weiß, was 



Palmengruppe vor den Gewächshäusern in Potsdam-Sanssouci. 



Nach einer für die „Gartenwelt" gef. Aufnahme von Alice Matzdorff. Tejt Seite 



355. 



45 



