104 



Die Uartenwelt. 



XXL 9 



Nachteil des Ansetzcns starker Eiszapfen in der Jahreszeit mit 

 Wechsel von starkem Frost und Sonnenschein (Februar — März) 

 haben und somit Scheibenbrüche verursachen. Solche Scheiben- 

 brüche werden sonst dadurch noch erhöht, virenn an den vor- 

 stehenden Dachkanten Wasse rrinnen angehängt sind, die das 

 über die Dächer niedergehende Regenvtfasser sammeln sollen. 



Zur Vermeidung solcher Nachteile und zugleich zum Zwecke 

 der Durchbildung als tragende Konstruktionsteile sind nach be- 

 sonderem Ausführungsverfahren gen. Königsberger Spezialfabrik 

 Regenwassersammelrinnen eingebaut. Diese werden von 

 innenluft bestrichen, so daß Einfrieren, sowie Eisbildung an der 

 Traufkante ausgeschlossen ist. Derartige Konstruktion der Rinnen 

 ist zwar teurer als die übliche, aber wegen ihres hohen Wertes 

 für die Pflanzen ratsam. 



Die Lüftung der Gewächshäuser erfolgt hauptsächlich durch 

 sog. First- oder Sattellüftung. Mittels eines einfachen Antriebes 

 wird das ebenfalls durch Glas abgedeckte Firstdach um rund 20 cm 

 gehoben und durch einfache Handhabung wieder geschlossen. Für 

 derartige besondere Lüftung ist durch die Herstellung in Eisen 

 dauernde Wirksamkeit gewährleistet, unter Vermeidung des bei 

 Ausführung in Holz öfter vorkommenden Quellens und Klaffens. 

 Bei derartigem, z. B. pultförmigem Aufbau der Gewächshausanlage 

 erfolgt die Lüftung durch Einbau von Klapp- oder Schiebefenstern 

 in Dach und Stehwand. — 



DiePflanzentraggestelle sind durchweg aus Schmiedeeisen 

 konstruiert und nach Bedarf mittels halsbandförmiger Ausbildung 

 ihrer Trageisen mit entsprechend lösbarer Verschraubung an den 

 Dachstützen auf- und ab verschieblich führbar. Zur Abdeckung 

 dienen : 



a) für die Seitenbetäfelung 3 cm starke Zementplatten, als 

 einfach praktisch und besonders billig bewährt, 



b) für sonstige Gestelleinrichtung Bretter oder eigens dazu 

 angefertigte Holzsprossen, 



c) für freistehende Hängegestelle und Vermehrungsbeete Roh- 

 glasplatten als leicht abwaschbar und gut schützend gegen 

 Ansetzen schädlicher Pilze und deren Fortwucherung. 



Die Beheizung der Gewächshausanlagen erfolgt durch Warm- 

 wasserniederdruckeinrichtung. Dazu dient vielfach der „Strebel"- 

 Kessel ; dabei sind schmiedeeiserne Heizrohre als Wärme ab- 

 gebende Heizkörper gewählt und je nach der Innentemperatur teils 

 als Unterheizung, teils als Oberheizung verlegt, welche ebenso wie 

 auch die einzelnen Abteilungen für sich abstellbar sind. — Dem- 

 entsprechend sind Kessel und Heizfläche so bemessen, daß die er- 



er:. 



■i,i^ « 



Gewächshaus^für Gemüsetreiberei (Querschnitt). 



forderlichen Temperaturen ohne besondere Anstrengung der An- 

 lage erzielt werden können. 



2. Ausführungen in Tapiau. Für die Kultur der wichtigeren 

 Nutzpflanzen von Obst und Gemüse sind in der Gärtner-Lehr- 

 anstalt der Provinz Ostpreußen zu Tapiau a. Pregel eine 

 größere Anzahl von Gewächshäusern nach zeitgemäßen Kon- 

 struktionen angelegt. 



Ein Wein haus, das i. J. 1900 mit Heizungseinrichtungen 

 von der Bauschlosserei E. Hennig, Ta p i a u, montiert ist, hat 

 Ziegelaufbauten und eine auf diese und eine Gruppe von T-Träger- 

 Stützen pultförmig verlegte Dachkonstruktion mit eng aneinander 

 liegenden Eisensprossen und Blankverglasung. Von der Heiz- 

 anlage läuft ein Strang Rohre von 5 cm Durchm. neben dem 

 Dachfuß, eine Gruppe mit 2 Einzelrohren mit 6 cm Durchmesser auf 

 niedrigen Pfeilerchen nahe daneben mit Rücklauf, außerdem ein 

 hoch aufgehängtes Rohr von 6 cm Durchm. an der hohen Wand 

 entlang über hölzernen Stützgestellen, sowie ein Rohr darunter mit 

 Durchstreichung von 2 offenen Wasserbehältern an jeder Giebel- 

 seite. Das Regenwasser läuft außen in gewöhnlichen Dachrinnen 

 ab. — In dem zweiteiligen Haus werden Reben in 1,40 m Pflanz- 

 weite gezogen und außerdem u. a. Vorkulturen von Nutz- und 

 Zierpflanzen gepflegt. 



Ein Gemüsetreibhaus (unten) ist i. J. 1912 von Oskar 

 G e h 1 h a a r , Juditten - Königsberg heizbar errichtet als gleich- 

 seitiges Sattelhaus nach neuartig bewährter Konstruktion aus 



2 äußeren Ziegelwänden mit weit geteilten, freitragenden Eisen- 

 bindern und weit gesetzten Sprossen; es hat breite Rohglastafeln und 

 U - förmige Regenwassersammelrinnen, sowie eine durchlaufende 

 Klappe zur Firstlüftung. Zu beiden Seiten eines Arbeitsganges 

 sind die Beete zwischen je einer mit Lüftungsöffnung versehenen 

 Innenwand und der Außenwand eingelegt. Unter jenen laufen je 



3 Heizrohre mit Warmwasser ; je ein solches befindet sich auch 

 am Dachfuß. 



Heizung der Gewächshausanlagen. 

 Die G e wach shausheizung besteht aus einem leistungsfähigen, 

 Dauerbrand haltenden sparsamen W arm w ass e rk e ssel , welcher 

 stets in einem besonderen Vorraum neben den Gewächshaus unterge- 

 bracht ist. Der Kessel steht etwas tiefer als der Fußboden des 

 heizbaren Gewächshauses. Für den Kessel ist ein massiv gebauter 

 Schornstein vorgesehen. 



Vom Kessel geht das sogenannte Steigerohr nach der Decke 

 des Heizraumes empor, woselbst sich der höchste Punkt der Heizung 

 befindet. Alsdann verteilt sicli die Warmwasserleitung und tritt 

 in die Gewächshäuser ein, wobei sich 

 das Hauptrohr in alle Heizstränge 

 verzweigt, die zur Erwärmung des Glas- 

 hauses nötig sind. Ein Teil der Röhren 

 ist an der Glasfläche montiert zur Er- 

 zeugung von Oberwärme und Entfernung 

 des Schwitzwassers. Die meisten Rohr- 

 stränge jedoch sind unter die Pflanzen- 

 tische, unter das Vermehrungsbeet usw. 

 verlegt, denn vor allen Dingen muß die 

 Wärme von unten erzeugt werden und 

 den Wurzeln der Pflanzen zugute kom- 

 men, da die warme Luft schließlich von 

 selbst nach oben steigt. Die Rohr- 

 stränge bestehen aus glatten, patent- 

 geschweißten Siederöhren von ca 60 mm 

 Durchmesser; dieselben gehen durch 

 die ganze Länge des Gewächshauses, 

 fallen am Giebeldach nach unten und 

 gehen als Rücklaufrohr nach dem Kessel 

 zurück. Das heiße Wasser steigt folglich 

 durch seinen eigenen Antrieb vom Kessel 

 in das Standrohr, um dann vom höch- 

 sten Punkt in stetem Gefälle nach den 

 Heizröhren zu gelangen. Es fließt 

 durch das Gewächshaus und tritt stark 



S >w 



