'i-j-i. ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Allumeur ct extincteur dc becs de gaz des Inntcnirs 

 publiques, >ote de MM. Paul Ber\ard et Barbe, présentée par 

 M. d'Arsonval. 



Cet appareil, robuste et simple, fonctionne de rnsine à yaz elle-même, à 

 riienre que Ton veut, par toutes les températures, ne demande pratique- 

 ment aucun entrelien. 



La partie essentielle de cet appareil consiste en une cloche plongeant dans la glycé- 

 rine et en communication avec la conduite du gaz. Une surpression progressive dans 

 la conduite finit par soulever la cloche, dont le poids el la section ont été calculés de 

 telle manière que le phénomène se produise pour une surpression de 75™"" à So""" 

 d'eau. On peut d'ailleurs modifier d'une façon simple cette surpression, si besoin est, 

 en lestant convenablement la cloche. Celte cloche entraîne dans son mouvement un 

 tube obturateur plongeant dans un godet de mercure et commandant l'arrivée du gaz 

 dans la lanterne. Quand la cloche est en haut de sa course, le tube émerge du mer- 

 cure et livre le passage au gaz. Une veilleuse allume le bec. Quand la pression revient 

 à sa valeur primitive, il faut que l'appareil reste allumé. On y arrive par un dispositif 

 ingénieux d'acciochage de la cloche : un crochet solidaire d'un lléau muni de poids 

 inégaux, dont l'un se trouve décroché du fiéau lorsque la cloche s'élève, se meut par 

 le simple jeu de la pesanteur, le long d'un guide de laiton découpé solidaire de la 

 clociie. C'est ce crochet qui maintient la cloche en place rpiand on diminue la pres- 

 sion. 



Pour éteindre le bec, on doune^iine nouvelle surpression; le crochet abandonne la 

 cloche dont le tube obturateur ferme l'arrivée du gaz dès que la pression redevient 

 normale. 



lMifin,'par une^ troisième surpression, le crochet est ramené à sa position primi- 

 tive, en empêchant le tube obturateur d'émerger du mercure. Le bec reste éteint et se 

 trouve prêt à décrire un nouveau cycle d'opérations. 



Deux systèmes d'accrochage ont été réalisés, l'un d'eux pouvant être 

 employé de deux façons ditîérenles, en décalant les temps, de sorte qu'on 

 peut, en ^définitive, réaliser les trois marches suivantes de l'appareil, répon-* 

 dant à tous les besoins de la pratique : 



1° Allumage le soir, extinction à minuit, pas d'elTet au jour; 



2° Allumage le soir, pas d'ell'et à minuit, extinction au jour; 



3" Pas d'elfet le soir, allumage à minuit, extinction au jour. 



L'appareil ne comporte doive aucun ressort, aucun clapet, aucun méca- 

 nisme susceptible de se dérégler ou de se briser. Il ne donne lieu à aucun 

 raté. Le fonctionnement en est assuré non par un coup de bélier, qui doit 

 être absolument proscrit, mais par une surpression lente <pn ne risque pas 



