SÉANCE DU 3o MAI 1921. l35i 



La lii,nie y^, inlense pour \\ , donne un anneau \,., (|ui ne sert qu'à la 

 pi'oduclion de celle raie, les ligm-s Y5 et 3,, provenant de \;. Au contraire, 

 pour U. l'anneau N,; est commun pour ces trois lignes, ce qui expliquerait 

 la faiblesse de ^■-. Le Tableau permel en outre de trouver deux dillérences 

 de frc(|ueiice L., — L^ et des relalions d'addition comme cel'e de Costcr 

 (Lp, = Lx, + Mj3). 



PIIYSIQIE APPLIQUÉE. — Sur lin appareil athuneiir-cxlincU'ur automatique 

 pour becs de gaz à veilleuse. Note de M. Alexandre Cabriek, présentée 

 par M. J. Violle. 



J'ai établi, il y a quelque huit ans('), un appareil avec lequel l'allumeur- 

 extincteur de M^L Paul Bernard et Barbe (-) pi'ésente plus d'un point de 

 ressemblance. 



Mon appareil se compose d'une Ijoîte cylindiique verticale, contenant 

 une cloche mobile, éi;alement cylindrique et verticale, que l'on peut tarer 

 à volonté avec des rondelles métalliques. Cette cloche, guidée dans son 

 mouvement vertical par une tige centrale, est elle-même munie intérieu- 

 rement d'un tube obturateur, coiffant le tuyau d'amenée du gaz. La cloche 

 mobile |)longe dans un bain de mercure, ainsi que le tube obturateur, pen- 

 dant la période de repos où il intercepte le passage du gaz. Relevé avec la 

 cloche, par une surpression à l'usine, le tube obturateur sort 'du meicure 

 et livre passage au gaz sous la cloche. Celle-ci, tout en continuant à plonger 

 dans le mercure, laisse échapper le gaz par un petit orifice latéral qui en 

 stabilise le débit; le ga2 se rend au bec où il s'enflamme à la veilleuse. 



Pour l'éleindri', il suffit de provoquer, à l'usine, un abaissement de 

 pression correspondant au minimum que l'on s'est donné; le tube obtura- 

 teur vient alors plonger à nouveau dans le mercure, interceptant le passage 

 du gaz. 



Tous les effets obtenus au moyen dr cet appareil (allumage, stabilité de 

 soulèvement de la cloche pendant la période totale consacrée à l'éclairage; 

 extinction) sont du domaine purement physique et n'exigent aucun méca- 

 nisme accessoire d'accrochage. 



(') Brevet italien du i5 décemlîre 1912. vol. 91, 11° 129.'i.4o; brevet français du 

 8 novembre 1918. n° 4-64680. 



(-) I'ai'L Bernard et Barbk, Comptes rendus, t. 172, 1921, p. 3-2. 



