14/2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



III. Les données de l'exemple piécédenl (avec .\.j égal à trois (|uarts 

 d'onde) pourraient èlre les données d'établissement d'une turbine rapide 

 fournissant 960 chevaux sous 16"' de hauteur de chute. Quelles conséquences 

 entraînerait pour la turbine l'établissement d'oscillations entretenues ? 



1° Si l'amplitude l'o devient telle que la pression à la sortie de la turbine 

 tombe à zéro, la colonne liquide remplissant le rotor et le tube se rompra au\ 

 ventres de pression, d'où écoulement lumullueux de l'eau et baisse certaine 

 du rendement de la turbine. 



2° Si l'amplitude j)'2 des variations de pression à la partie supérieure du 

 tube de succion est assez faible pour qu'à aucun moment la pression ne des- 

 cende au-dessous de la pression atmosphérique, il y aura à la sortie de la 

 turbine une série de surpressions rythmées. Si la portion de la bâche du 

 côté aval est de l'ordre du mètre carré, ces surpressions se traduiront par 

 des efforts de plusieurs tonnes, se répétant à la fréquence de 96 par seconde. 

 La dislocation des parties rivées est inévitable. 



IV. Les dangers des phénomènes de résonance étant ainsi indi(|ués, les 

 mesures à prendre sont évidentes : 



1° Le changement du rotor fournira parfois un remède, d'une applica- 

 tion toujours coûteuse et souvent difficile, si par exemple la vitesse de 

 rotation est imposée. 



2." La modification du tube d'aspiration sera généralement plus aisée; 

 on pourra allonger ce tube, le remplacer par un tuyau d'épaisseur diffé- 

 rente, noyer dans du béton un tube libre, tous changements qui influeront 

 sur la période propre du volume d'eau contenu dans le conduit d'aspiration 

 et empêcheront par suite, dans le tube, l'établissement dun régime per- 

 manent en résonance avec les vibrations de la masse d'eau contenue dans 

 le rotor. 



IVote de M. IIateav an sujet de la Communication précédente. 



M. Foch, dans sa Communication, indique que la fréquence fondamentale 

 de la pulsation du courant d'eau dans la turbine est égale au nombre de 

 tours du rotor par seconde multiplié par son nombre d'aubes. Cela ne me 

 semble pas complètement correct dans le cas général. En elfet les à-coups 

 se pioduisent cha([uc fois qu'une cloison du rotoi' passe en face d'une 

 cloison du distributeur; la fréquence est donc égale au nombre de ces 

 coïncidences dans l'unité de temps. Oi' il est facile de voii' que, les aubes 



