SÉANCE DU l3 JUILLET IQoS. III 



l'Académie. Elle me permettra de lui signaler notamment les installations 

 mécaniques et électriques. 



» L'immense usine aménagée pour la production de l'énergie néces- 

 saire à l'éclairage et au service de la force motrice comprenait 92 chau- 

 dières et 35 groupes électrogènes, formés par l'association de machines à 

 vapeur et de dynamos. 



» Se rattachant aux types les plus divers, les générateurs avaient une 

 surface de chauffe totale de 17 ooo""'. La production horaire de vapeur par 

 mètre carré variait de 8''S,7 à 32*'^ et atteignait près de i5''S en moyenne. 

 Tous les organes étaient essayés en vue d'une marche normale à la pression 

 de 1 1''^ effectifs par centimètre carré. 



» Il y avait 3n machines motrices, dont la puissance oscillait entre 400*^''^ 

 et 2400*^''^; la force totale dépassait 36 ooo'"''^. Presque tous les construc- 

 teurs employiiient la vapeur au maximum de pression; quelques-uns la 

 détendaient à 7''^ ou 8'^^ avant l'admission aux cylindres. La triple expan- 

 sion et la surchauffe de la vapeur attestaient leur développement, surtout 

 dans les groupes étrangers. Enfin, on pouvait constater une augmentation 

 considérable des vitesses moyennes imprimées aux pistons, vitesses qui 

 allaient jusqu'à 5'°,4o. 



» Les dynamos fournissaient, soit du courant continu à la tension 

 de 25o^°'*^ ou de 5oo^°'*% soit du courant alternatif simple ou, plus généra- 

 lement, du courant triphasé dont la tension s'élevait à Scoo"^"^'**. Elles 

 donnaient une puissance disponible totale de 20400 kilowatts. 



» Deux convertisseurs et de nombreux transformateurs appropriaient 

 le courant à ses usages. 



» Les câbles de jonction des groupes électrogènes aux tableaux géné- 

 raux de distribution mesuraient iS"^™; les canalisations principales, 60'^'°. 



)) Pour le seul éclairage public, il existait 335o lampes à arc et 

 40000 lampes à incandescence. Le nombre des moteurs répartis dans 

 l'enceinte n'était pas inférieur à 680. 



» Aux ressources de l'usine s'ajoutait le contingent des secteurs de la 

 région. 



)) Parmi les installations spéciales demandant, à certaines heures, le 

 plus d'électricité, se plaçait le groupe du Château d'eau, composé des fon- 

 taines lumineuses et du Château d'eau proprement dit. L'appareillage 

 électrique de ce groupe n'avait pas exigé moins de 86 lampes à arc, 

 8000 lampes à incandescence et 270'^'" de conducteurs. Le Volume que j'ai 

 l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie fournit des indications 



