SÉANCE DU 3l OCTOBRE 1904. 667 



» Le plus souvent ces accidents sont causés, non par les appareils producteurs ou 

 récepteurs de l'énergie, car il est facile de les protéger et de les mettre à l'abri de tout 

 contact, mais bien par les canalisations servant au transport de cette énergie. 



» Ces canalisations peuvent être souterraines ou aériennes; l'emploi des premières 

 est limité par deux raisons : l'une, d'ordre technique, consiste dans la difficulté de les 

 réaliser pratiquement lorsqu'il s'agit de très haute tension; l'autre, d'ordre financier, 

 est le prix élevé de ce genre de canalisation. 



» Pour ces motifs, l'usage des canalisations aériennes s'est très répandu; il le sera 

 de plus en plus, au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'installations et des 

 plus grandes distances à francliir. 



» Ces canalisations empruntent forcément les chemins et routes et sont ainsi presque 

 en contact avec le public. 



)) Une rupture d'un conducteur Tamenant à portée de la main, ou un simple con- 

 tact entre ce conducteur et un fil télégraphique ou téléphonique peut causer mort 

 d'homme. 



» On a cherché à parer à ces dangers par divers moyens : filets de protection; ber- 

 ceaux métalliques fixés aux poteaux, de façon à recevoir les conducteurs en cas de 

 rupture et à les mettre ainsi au potentiel de la terre; cloches isolatrices spéciales 

 munies d'interrupteurs automatiques ou cloches montées sur pivot, venant s infléchir 

 et mettre le conducteur en contact avec un cercle métallique relié à la terre, dès que 

 ce conducteur n'est plus également tendu de part et d'autre de la cloche. 



» Tous ces procédés ont l'inconvénient, pour une ligne un peu longue, de nécessiter 

 des appareils nombreux, par conséquent d'un entretien difficile et par cela même d'un 

 fonctionnement incertain. 



» Nous avons pensé augmenter notablement la sécurité de ce genre 

 tî'inslallations par le nouveau dispositif suivant : 



» Chaque ligne est munie en son origine d'un interrupteur disjoncteur 

 dont le déclenchement s'opère automatiquement dans les trois cas d'acci- 

 dents suivants : 



» I. Rupture d'un conducteur; 



» IL Mauvais isolement d'un conducteur ; 



» m. Contact accidentel entre un conducteur et un fil télégraphique ou 

 téléphonique muni des appareils de protection courants. 



)) Ce résultat est obtenu en utilisant le principe qui suit : 



M Aux deux extrémités d'une ligne, les potentiels des points neutres de 

 la distribution sont sensiblement les mêmes tant que cette ligne est en état 

 normal. 



» Au contraire, ces potentiels sont très différents, dès qu'd se produit 

 une rupture d'un conducteur. 



)) De même, les potentiels des points neutres sont sensiblement les 

 mêmes que celui de la terre tant que cette ligne est en état normal ; au 



