SÉANCE DU l3 MAI 1907. 1089 



duction absorbe sensiblement l'énergie directement transmise par le 

 compresseur. N'est disponible pour le refroissement, et avec la restric- 

 tion ci-après, que l'excès de travail, tant externe qu'interne, dû au fait 

 que l'air n'est pas un gaz parfait. 



Au cours de son refroidissement le long de l'échangeur, l'air se contracte 

 anormalement en vertu de l'inexactitude croissante de la loi de Mariotte : 

 il abandonne donc un excès de chaleur pour se refroidir jusqu'à une 

 température donnée ; en d'autres termes, sa chaleur spécifique augmente 

 graduellement (') et il ne se refroidil dans le contre-courant que jusqu'à 

 t^t\t' étant la température qu'il eût atteinte à chaleur spécifique 

 constante. 



Par contre, lors de la détente, la chaleur spécifique retombe brusque- 

 ment beaucoup, ce qui tend évidemment à ramener le gaz vers la tempéra- 

 ture t' . Donc, de la chute de température observée à la détente, une partie 

 est due à la baisse de la chaleur spécifique : c'est l'effet frigorifique corres- 

 pondant à l'excès de chaleur dégagé dans l'échangeur par l'air comprimé à 

 mesure des progrès de son imperfection gazeuse, mais cet effet frigorifique 

 est en quelque sorte fictif, il sert à neutraliser l'excès de chaleur dégagé 

 à son tour le long de l'échangeur par l'air suivant. Ainsi, ce n'est pas l'im- 

 perfection gazeuse à la température de détente qui compte dans le rende- 

 ment de la détente par simple écoulement, niais, en gros, l'imperfection 

 gazeuse bien moindre à la température d'entrée de l'air comprimé dans le 

 contre-courant. 



D'où la nécessité : 1° de partir de pressions très élevées, 200"*'" 

 au moins ; 2° d'abaisser autant que possible la température initiale du 

 self-refroidissement à l'aide d'une machine frigorifique auxiliaire qui cons- 

 titue en effet l'un des perfectionnements les plus ingénieux de la méthode 

 de Linde. 



Malgré cette complication, inutile dans la détente avec travail récupé- 

 rable, malgré les pressions de 200**™, on sait que les rendements 

 de la détente par simple écoulement n'atteignent pas jusqu'ici o',6 par 

 cheval-heure pour des puissances de 200 chevaux. 



(•) D'après Linde {Baverische Industrie, 28 nov. 1896)13 chaleur spécifique de 

 l'air sous pressioa constante et à —100° seulement est de 0,26 à lo-'^'", 087 à 4o""", 

 et 0,84 à jo»t™. 



