858 ACADÉMIE DES SCIEKCES. 



2° Dans une deuxième série d'expériences, j'.ii essayé divers isolateurs construits 

 pour des tensions allant de oooo volts à 5oooo volts et de diamètres et de nombres de 

 cloches dilTérenls; ces isolateurs étaient essayés secs et propres. 



3° Dans une troisième série, j'ai étudié deux isolateurs américains : l'un type 

 ôoooo volts, diamètre = 352"""; l'autre type aSooo volts, diamètre =: i35'"™, dans 

 divers étals. Dans cette dernière série, la cloche supérieure des isolateurs essayés était 

 noircie au moyen d'un dépôt de carbone obtenu en écrasant avec la cloche la flamme 

 d'une bougie. La cloche supérieure était mouillée au moyen d'un vaporisateur. La 

 tension de comparaison de ces deux dernières séries était de i-îijoo volts. 



Comme conclusions de mes recherches, j'ai trouvé que pour tous les 

 isolateurs la résistance d'isolement est constante jusqu'à une certaine va- 

 leur de la tension, que j'appellerai fensioncritiquepouvVisolcileur considéré. 



La tension critique varie avec les dimensions, la foi^me et l'état de l'iso- 

 lateur. 



(X. Elle est d'autant j)liis élevée : 



1° Que les dimensions de l'isolateur sont plus grandes; 



2° Que le diamètre de la cloche supérieure est plus grand; 



3° Que l'isolateur est plus sec et plus propre. 



Ainsi elle a varié depuis ii ooo volts pour l'isolateur simple cloche de la série 1, 

 jusqu'à 16000 volts pour l'isolateur triple cloclie de la même série, et 82000 volts 

 pour l'isolateur américain type 5o 000 volts. 



Le dépôt de carbone sur la cloche supérieure a fait baisser la tension critique de 

 32 000 à 20000 volts pour l'isolateur américain type fto 000 volts, et de 30000 

 à 16000 volts pour l'isolateur type 26000 volts. 



Pour ces deux derniers isolateurs les gouttes d'eau de la cloche supérieure ont fait 

 baisser la tension critique à 16000 volts pour le premier et à 12000 volts pour le 

 second. 



S. A partir de la tension critique, la résistance de l'isolateur décroît d'autant plus 

 rapidement : 



1° Que l'isolateur est plus sali ou plus mouillé; 



2° Que le diamètre de la cloche suj)érieure est plus faible. 



Ainsi, par exemple, dans le cas de l'isolateur américain type 20000 volts, j'ai obtenu 

 pour p les valeurs suivantes : 



Tension sec 



en volts. el pnipic. 



12 5oo I 



16 000 1 ,28 



20 000 2 



25 000 4i2 



3oooo 7,6 



35 000 9,4 



4o 000 20,8 



