STElllLlSATlUiN DES EAUX PA1{ L'OZONE. BSU 



Uti a pris 10 échantillons à intervalles de .j minutes environ 

 et ensemencé avec un c. c. des cultures en forme de plaques 

 roulées. 



Aucune de ces plaques, même après dir jouis dlncubalioii. iia 

 iiioiiln' de colonies de bacilles fluorescents. 



III' série. — Les grands stérilisateurs, (jui n'étaient pas 

 encore construits à l'époque de ces premiers essais, ayant ('-té 

 mis en train en avril dernier, nous nous sommes rendus de nou- 

 veau à l'usine d'Oudshoorn, au commencement de mai. 



Les épreuves qui ont été faites par la suite ont toutes porté 

 sur des échantillons d'eaux trailées dans des appareils ne dilfé- 

 ranl pas, cette fois, de ceux qu'on se propose d'utiliser pour la 

 pratique en grand. 



Le stérilisateur, de taille moyenne, employé dans la plupart 

 de ces essais, a une capacité de o7 litres. Il se compose de 

 4 cylindres de grès ayant chacun 1"',80 de hauteur sur une lar- 

 geur de 10 centimètres. 



Cet appareil débitait o litres d'eau purifiée par minute, lmi 

 moyenne. Il était en marche continue depuis la veille. 



Des échantillons nombreux ont été prélevés à intervalles 

 variables pendant les journées du 2, du 3 et du 4 mai, sans que 

 la circulation d'air ozonisé et d'eau à stériliser ait été inter- 

 rompue. 



Après la dernière prise de la journée, on a prélevé un échan- 

 tillon d'eau pour l'analyse chimique (voir tab. III) et l'on a })ro- 

 cédé à un dosage des matières organiques (oxydabilité), et à 

 une estimation du degré de concentration de l'ozone. 



41 



