454 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



renies bobines haute tension, d'un isolement à la masse croissant à partir du 

 centre de l'étoile. 



Le cas de trois transformateurs séparés présente une différence impor- 

 tante par rapport au cas du transformateur à trois branches ; c'est que, quel 

 que soit le rang' d'un terme harmonique dans les trois courants, les flux que 

 ceux-ci produisent se ferment normalement par le noyau de fer doux 

 comme le llux de l'harmonique principal; au contraire, dans le transfor- 

 mateur unique, les seuls flux qui puissent se fermer de cette manière sont 

 ceux dont la somme totale est constamment nulle. Tel est le cas, par 

 exemple, pour les harmoniques i, 5, 7, et généralement pour tous les 

 harmoniques non multiples de 3; au contraire, les flux produits par les 

 harmoniques multiples de 3, étant constamment de phases concordantes 

 dans les trois branches, ne peuvent se fermer les uns sur les autres, mais se 

 ferment seulement par des fuites à travers l'air. De là, naissent des courants 

 de Foucault intenses dans les bacs métalliques contenant ce genre de trans- 

 formateurs, si l'on n'a pas soin d'établir des joints isolants verticaux dans le 

 métal de ces bacs. 



I. Alternateur alimentant directement une ligne aboutissant à un poste 

 transformateur. — Lorsqu'un réseau est alimenté par un alternateur triphasé 

 pour produire des forces électromotrices sinusoïdales pures de pulsation w, 

 les flux dans les transformateurs devraient être tels qu'ils produisent égale- 

 ment des forces électromotrices sinusoïdales dans chaque phase; si le cou- 

 plage des transformateurs est fait en triangle, le flux dans chaque noyau 

 devrait être lui-même parfaitement sinusoïdal. Par suite de la saturation 

 variable du fer pendant une alternance et des phénomènes d'hystérésis, le 

 courant nécessaire pour produire un flux sinusoïdal ne peut pas être 

 lui-même sinusoïdal, mais est une fonction de Fourier : 



/ =: I, sin w< -I- I3 siii (3 wi — O3) + I5 sin (5 o)< — cp^) -(- . . . 



contenant toute une série de termes harmoniques dont l'importance relative 

 varie suivant les propriétés du fer employé. Par exemple, d'après des 

 relevés oscillographiques, que j'ai fait faire récemment sur un transforma- 

 teur moderne de 100 kilowatts, on peut avoir pour un courant harmonique i , 

 égal à l'unité, un courant harmonique 3 de 18 pour 100, un courant har- 

 monique 5 de 22 pour 100 et d'autres harmoniques supérieurs plus faibles 

 (d'autres transformateurs donnant des résultats différents, cet exemple n'est 

 donné que pour indiquer un ordre de grandeur). 



