SÉANCE DU l6 FÉVRIER I9l4- 455 



Les courants harmoniques 3 sont produits par des flux parasites, qu'ils 

 étouffent dans le transformateur. 



Si les bobines des transformateurs à trois branches ou des groupes de 

 trois transformateurs monophasés sont groupées en étoile, mises à la terre 

 aux points neutres du transformateur et de l'alternateur, les conditions res- 

 tent analogues puisque l'harmonique 3 peut circuler librement entre l'alter- 

 nateur et le transformateur; le flux de chaque branche reste sinusoïdal, si 

 l'on peut négliger les chutes de tension des harmoniques 3 dans l'alterna- 

 teur. Sinon, ces variations mettent un peu la capacité enjeu, comme me Ta 

 suggéré M. Swyngedauw. 



Si l'on vient à supprimer la mise à la terre de l'étoile du transformateur 

 (ou des transformateurs), les courants harmoniques multiples de 3 ne peu- 

 vent exister (sauf les petits courants dus à la capacité des enroulements par 

 rapport à la terre), puisqu'ils sont de même phase ; les seuls courants qui puis- 

 sent circuler sont ceux des autres harmoniques, grâce au fait que leur somme 

 est toujours nulle. Il en résulte que lesflux de chaque branche, étant produits 

 par la série de Fourier précédente diminuée des termes harmoniques multi- 

 ples de 3, ne seront plus sinusoïdaux, mais contiendront des termes harmo- 

 niques de tous les indices multiples de 3; ce sont ceux qui auraient été com- 

 pensés par les courants magnétisants qui manquent. Il en résulte dans chaque 

 branche de l'étoile des forces électromotrices harmoniques multiples de 3, 

 mais qui n'apparaissent pas entre les fils de phase, parce qu'elles sont dé- 

 truites deux à deux dans les deux branches de l'étoile. Ces forces électro- 

 motrices ne donnent lieu à aucun courant sensible, parce que le centre de 

 l'étoile transformatrice est isolé; elles ne sont donc pas dangereuses. 



Les conditions changentquand on isole le point neutre de l'alternateurcl 

 qu'on met à la terre celui du ou des transformateurs; alors les forces élec- 

 tromotrices, dues à l'absence des courants harmoniques peuvent produire 

 dans chaque branche un échange de courant entre la terre et les fils conduc- 

 teurs par suite de la capacité entre la terre et ces fils, qui constitue une fer- 

 meture du circuit; il y a des oscillations de courant de fréquence 3 ou mul- 

 tiples de 3 entre la terre et la ligne, et l'intensité de ces courants dépend de 

 la capacité mise en jeu et de la self-induction du ou des transformateurs. 

 Cette self-induction est très grande si Ton emploie trois transformateurs 

 séparés, bien plus petite si l'on emploie des transformateurs uniques à trois 

 noyaux. C'est dans ce cas surtout qu'on peut considérer les transformateurs 

 comme des générateurs d'harmonique 3. 



II. Alternaleur alimentant la ligne par un transformateur élévateur. — 



