456 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



C'est le cas traité par M. Swyngedauw. Si l'alternateur est en étoile non 

 reliée à la terre, son transformateur se comporte comme le transformateur 

 récepteur considéré ci-dessus. 



Si l'étoile de l'alternateur est reliée à celle du transformateur, l'harmo- 

 nique 3 est amorti, si la self de l'alternateur est négligeable. Dans le cas 

 contraire, tout se passe comme si les circuits haute tension du ou des trans- 

 formateurs élévateurs, ayant du côté haute tension une self de fuite L^ 

 entre enroulements en harmonique 3, étaient reliés à la terre, chacun par 

 l'intermédiaire d'une réactance égale à celle d'une phase de l'alternateur L^ 

 multipliée parle carré du rapport de transformation,soitdoncLa( ^) ; soient 

 C la capacité d'un des fils de ligne par rapport à la terre, co la pulsation, 

 L la self-induction totale (induction mutuelle comprise) de chaque fil de 

 ligne, les condensateurs pouvant être supposés placés au milieu de cette 

 dernière, la condition de résonance sera 



(3.r[^+L..+ L.(^)]c=., 



Pour éviter les inconvénients de ces harmoniques, il paraît difficile de 

 recourir à la mise en triangle des circuits haute tension pour les motifs indi- 

 qués plus haut; d'autre part, la mise à la terre des deux points neutres aug- 

 mente dans une certaine mesure les chances d'interruption de service lors 

 d'accidents à l'isolement des lignes; enfin la mise à la terre du point neutre 

 de l'alternateur seul a l'inconvénient déjà signalé de faire résonner les har- 

 moniques 3 de l'alternateur. 



A notre avis, les deux meilleurs moyens de proléger sans ces inconvé- 

 nients les transports d'énergie contre les harmoniques 3 sont : 



1° Le montage américain employé actuellement dans la plupart des 

 bonnes installations existantes et qui consiste dans l'emploi de transforma- 

 teurs (ou groupe de transformateurs) de départet d'arrivée ayant tousdeux 

 leurs circuits de basse tension couplés en triangle et leurs circuits haute ten- 

 sion couplés en étoile. Les circuits basse tension, dans lesquels les flux har- 

 moniques 3 (ou multiples de 3) produisent des forces électromotrices 

 concordantes, jouent le rôle de véritables amortisseurs par rapport à ces 

 flux('). 



(') L'emploi, à la slalion de dépail, dun transformateur de ce genre, a en outre 

 l'avantage de court-circuiler sur ce transformateur les harmoniques multiples de 3 de 

 la force électromotrice de l'alternateur quand ce dernier est en triangle; ce court- 

 circuilage est surtout efficace loisque le transformateur est du type unique à trois 

 noyaux, qui réduit beaucoup l'impédance par rapport à ces harmoniques. 



