486 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



égale à k fois V inductance totale d'une phase de l' enroulement secondaire du 

 transformateur. 



Deux cas principaux sont à distinguer : 



PaEMiKR CAS. — Les points neutres des enroulements de r alternateur et du 

 primaire du transformateur sont isolés. 



^ et .'^, sont notablement plus petits que -r-;; par suite k se réduit à 



l'unité. 



D'après ma Note du 12 janvier 1914; il y a danger de surtension si 

 l'étoile du secondaire du transformateur est connectée à la terre la ligne à 

 vide, ou branchée sur des récepteurs isolés. 



Il y a également des surtensions importantes à craindre sur le primaire 

 et sur l'alternateur, car les ampères-tours du primaire doivent com- 

 penser à peu près exactement ceux du secondaire. 



Or on a : 



U„ et Uf désignant les tensions efficaces des étoiles de l'alternateur et du 

 transformateur par rapport au sol. 



A cause de la petitesse des capacités C^ et Q, le courant primaire I ne 

 peut devenir important qu'à la condition que les tensions U„ et U, devien- 

 nent considérables. 



Deoxièmk cas. — Les points neutres de l' alternateur et du primaire du 

 transformateur sont connectés à la terre. 



D'après des mesures faites sur un alternateur et un transformateur d'une 

 puissance de quelques kilowatts, ^ est une fraction de l'ordre de ~; 

 on peut écrire 



(^ 



Etant données, d'une part, la grande amplitude de l'harmonique 3 du flux 

 et, d'autre part, la grande valeur de l'inductance des lignes pour l'harmo- 

 nique 3, des surtensions par résonance, mais moins élevées que dans le 

 premier cas, sont encore à craindre sur la ligne, lorsque l'enroulement 

 secondaire du transformateur de départ a son étoile connectée à la masse et 

 les récepteurs isolés; mais les primaires et l'alternateur ne sont pas exposés 

 à la surtension. 



