SÉANCE DU 23 MAI ipi/f. l5oi 



lion instantanée établie par M. Leprince-Ringuet 



G, iii -+- G, «.. + Li;, «:( + G„ <^, + Ui -^ + C, -^ -+- C;j — + 0„ -^ — o, 



G,, G.>, (i.,, G„ sont les coiuluclaiicos de perle, ou perditances apparentes des lignes i, 

 ?,, 3 el du iieiilie ; pour la ligne i on a par exemple 



g,^-^ + g;'(.-/^ 



2 ' \ 2 



G'I élanl la conductance ou perdilance totale de la ligne i ; 



G', étant la conductance ou perdilance totale des phases des appareils connectes à 



la ligne i ; p représentant la chute de tension le long de la ligne (en pour loo) ; 

 G2 el G,i ayant des significations analogues pour les lignes 2 et 3 



_ g; -f-G; + G;, ^„/\ /-' 



G„_. ^-'-■''(^'-T 



G, + G.', -+- Gîj élanl la conductance totale des trois phases des appareils pai' rapport 



à la niasse ; 

 GJ, la conductance du fil neutre s'il existe; /' la chute de tension en pour 100 le long 



de ce fil ; 

 Cl, G.,, C3, C„ sont les capacités apparentes des lignes el du neulre. 



Pour l'un des trois fils, i par exemple. 



2 ' \ 2 



pour le neutre, 



g; + c; + c; 



C'i étant la capacité totale des phases 1 des appareils connectés à la ligne i; C'.,, Cj onl 

 des significations analogues pour les phases 2. 3 ; C'^ étant la capacité individ uelle de 

 la ligne i lorsque toutes les lignes et les enroulements des appareils sont élevés 

 simultanément au même potentiel par rapport au sol; G,, G,, C„ onl des significa- 

 tions analogues. 



1° Quoique les coefficients ne soient pas ceux supposés par les auteurs 

 précédents, la forme de l'équalion (i) montre que le déplacement du point 

 neutre est bien conforme aux lois démontrées par M. Leprince-Kinguet ('). 



2° On peut mesurer la résistance globale d'isolement ou la capacité glo- 

 bale du réseau en service, comme Ta préconisé M. Leprince-Ringuet; il suffit 



(') Propriétés géométriques d'un réseau alternatif {Lumière électrique^ 

 25 novembre 191 1, p. 227). 



