SÉANCE DU 28 JANVIER I918. 1 89 



Une fois l'épure de la figure i obtenue par expériences, supposons que 

 l'alternateur débile son courant sur un circuit extérieur produisant un 

 décalage de phase quelcon(jue cp :^ -; et appliquons le diagramme de la 

 figure de ma précédente Note (') à la détermination des ampères-tours 

 de l'inducteur, d'après la connaissance de la force èlectromotrice induite ou 

 inlêrieure U,=:ON et du courant déwatté I^=QP. Les ampères-tours 

 correspondant à ON ne se lisent en N'P', cl les ampères-tours correspon- 

 dant à la composante déwatlée du courant se lisent en P'Q', et c'est aux 

 ampères-tours totaux N'Q' qu'on applique la construction des fuites et 

 des flux, etc. 



Or, quand on a construit les courbes en débit déwatté à tension cons- 

 tante, le point P' a été remplacé par le point P" qui se trouve à la rencontre 

 de la même horizontale avec la caractéristique ordinaire de l'induit 

 seul OX (p. 1093); les ampères-tours indiqués par la courbe à potentiel 

 constant pour vaincre la réiuctance de l'induit sont seulement N'P" au 

 lieu de N'P'. Quand donc on a mesuré sur la courbe à potentiel cons- 

 tant (fJ = ON) la valeur des ampères-tours d'excitation N'P" correspon- 

 dant au courant déwatté PQ, il faut ajouter les ampères-tours du seg- 

 ment P P'. 



ùicrtetlon (ni) 

 \'\!Z. I. — lîéçeaii des cuurlics il'excitation en débit déwatté sous potentiels conslaiits. 



L'épure de la ligure i permet de faire très facilement cette addition 

 quand on connaît P"P' et P'Q'. Il suffit en effet de remonter l'axe horizontal 

 des ampères-tours en O'X', en prenant 



P"P' 



p'g' 



(') Comptes re/idus, l. Ifio, 1917, p. 1092. 



