I^O ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et de compter à partir de O'X' les ampères-tours déwattés réellement 

 débités dans le circuit extérieur. Cette correction exige seulement qu'on 

 ait déterminé par un calcul préalable la caractéristique de l'induit seul et 

 le coefficient K d'ainpères-tours du bobinage de l'induit. 



Au lieu de tracer le réseau de courbes en faisant débiter l'alternateur 

 sur self-inductances pures, on peut le tracer également en faisant fonc- 

 tionner à vide l'alternateur comme moteur synchrone, alimenté à potentiel 

 constant, sous différents voltages constants, U,, LL, U,, et en traçant une 

 série de courbes eu V réduites aux branches du V correspondant à des 

 surexcitations {fig. i). Mais il convient de remarquer que les courbes en V 

 sont perturbées par une certaine composante de courant walté qui fournit 

 l'énergie nécessaire pour compenser les frottements et les pertes; il en 

 résulte que la courbe U, par exemple, ne descend pas jusqu'à l'axe OX, 

 mais se relève au-dessus de OX comme l'indique le tracé pointillé. Mais on 

 peut toujours par une correction facile (') en déduire la courbe U., théo- 

 rique, c'est-à-dire sans dépense d'énergie, ou même obtenir directement 

 son tracé en entraînant l'alternateur par un petit moteur à courant continu 

 fournissant le travail nécessaire pour vaincre les pertes à vide, et préalable- 

 ment réglé dans ce but. Le réseau électrique d'alimentation n'a plus alors 

 à fournir qu'une énergie négligeable répondant seulement à l'augmentation 

 des pertes oluniques et autres sous l'action du débit déwatté. 



L'emploi des courbes en V suppose encore qu'on néglige dans le petit 

 triangle ABC de la figure (t. 165, 191-, p. logS) le segment A/> qui 

 représente la chute de tension ri,/ due à la résistance d'induit (-) et qu'on 

 ajoute le flux des fuites f^ au flux des fuites f.^, au lieu de le porter 

 enBC {-'). 



Dans le cas particulier où l'induit sera utilisé sensiblement au-dessous 

 du coude, le segment P'P" sera négligeable ou nul, et il n'y aura alors pas 



(')"Cf. On ihe Tesls of allernuLois {ioco cilaLo anic). 



(-) Il convient d'ailleurs de remarquer que : i" la chute olniiique /I,/, liés l'aible 

 relalivenient, se trouve en quadrature avec la force électrouiolrice correspondant à 

 la réaction du courant déwatté; 2" la présence du vecteur /•!,/, (|u'on néglige, se traduit 

 physiquement par un léger décalage transversal du courant d'induit qu'on est censé 

 mesurer en opposition complète par rapport au llux. inducteur; ce décalage est très 

 faible quand on fait l'expérience sous le voltage normal aux. bornes; elle n'est à prendre 

 en considération que dans les mesures en court circuit dont il n'est pas question ici. 



(') Etant donné ([lie les fuites/j sont, en pratique, extrêmement faibles (de l'ordie 

 de 1 à 3 pour loo du lliiv utile dans l'induit), cette simplification, très commode pour 

 le calcul, n'enlraine aucune erreur appréciable, au degré d'approximation utile. 



