l42 ACADÉMIE DES SCIENCES, 



la force électromotrice joubertique inconnue E= OM; le point Q où ce 

 vecteur rencontre le premier cercle détermine immédiatement la compo- 

 sante déwattée PQ du courant, tandis que le point H de rencontre avec le 

 second cercle donne en OH la force éleclromotrice interne réelle e (en 

 supposant, pour simplifier, comme on Ta dit plus haut, que le flux /;, des 

 fuites du bobinage hors des encoches est ajouté aux fuites f ^ subies par le 

 flux inducteur à l'entrée de l'induit ('). Portons suivant Oy], à une échelle 

 quelconque choisie arbitrairement, les ampères-tours totaux nécessaires 

 pour produire cette force électromolrice OH et pour compenser les contre- 

 ampères-tours déwattês PQ d'après les résultats obtenus par expérience au 

 moyen d'une épure telle que celle de la figure i ; et soit CGC un cercle 

 décrit autour de O avec un rayon égal aux ampères-tours réellement 

 mesurés, lorsque l'alternateur débite le régime considéré. 



La grandeur Oyj obtenue sera, en général, différente de OG; si l'on fait 

 varier la direction OM de la force éleclromotiice joubertique, on trouvera 

 pour chaque position une valeur calculée différente pour ces ampères-tours 

 totaux, et l'on pourra, en portant sur chaque rayon vecteur la valeur de ces 

 ampères-tours, tracer une courbe polaire telle que r\'r\ . Le point de ren- 

 contre de cette courbe avec le cercle GC déterminera la position réelle OG 

 du vecteur joubertique cherché et, par conséquent, l'angle de décalage 



interne '|= BOG. 



La connaissance de cet angle donne accessoirement, comme on l'a vu 

 dans ma Note précédente, la valeur à attribuer au coefficient de réaction 

 transversale. On peut avoir plus de précision dans l'emploi de l'épure en 

 joignant les points B/i et obtenir L,, en remarquant que BA = coL,L,, et 

 en appelant I„. la composante wattée du courant PQ. 



3° Détermination de la chute de tension en partant d'une excitation 

 donnée. — Le même graphique de la figure 2 pourrait servir à déterminer 

 la chute de tension, en parlant de l'excitation OG pour un courant 1, débité 

 sous un décalage 9; il suffirait de remplacer, pour la détermination des 

 points H, le demi-cercle BH par une droite parallèle à OB, et dont la 

 distance à celle-ci mesurée perpendiculairement à OB serait égale à wL^L 



Mais la construction pourra se faire sur une forme plus pratique et 



(') Dans le cas contraire, on pourrail, comme dans le diagramme, représenter la 

 force électromotrice des laites /s par un vecteur BC et tracer le cercle sur OC comme 

 diamètre, au lieu de OB. 



