SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1918. ^27 



Prenons le cas où l'alternateur fonctionne sous un potentiel constant 

 à ses bornes; si l'on néglige les petites variations de la force électromotrice 

 induite produites par les ternies r'I ■+- oil/l, on peut considérer comme sensi- 

 blement constante la réluctance du fer de l'induit. Dans ces hypothèses, 

 il existe un coefficient de self-induction directe L^, qui peut être calculé 

 graphiquement sur le diagramme général (' ), dans lequel O'C est le flux 

 résultant dans l'induit, O'N' le flux direct, P'Q' les conlre-ampcres-tours 

 directs ; O'r les ampères-tours d'excitation qui les compensent et produisent 

 le flux O'N'; /-T' les ampères-tours pour l'entrefer; O'v les ampères-tours 

 pour l'inducteur; /-R le flux dans l'entrefer, /S le flux dans les inducteurs. 



Supposons que, tout en conservant le même flux total dans l'induit, et 

 par conséquent la même droite de réluctance O'D, on modifie le décalage; 

 il en résulte une variation rf$, du flux dans les inducteurs; si l'on trace ^ 

 une distance égale à of«I>, au-dessous de l'horizontale VS, une horizon- 

 tale V, S,, V,(', représente le nouveau flux inducteur; rc, la réduction de 

 la chute de potentiel magnétique dans l'inducteur. Portons T'T', :=<(,^ 

 le flux de fuite à la sortie des inducteurs deviendra T, T', au lieu de TT'; si 

 donc on trace T,S, parallèle comme ST à O'E, si l'on prend son intersec- 

 tion S, avec V, 3,, puis si Ton fait S,R, = TjT,, R,/-, représentera le flux 

 à la sortie des inducteurs; traçons R,N, parallèle à la caractéristique des 

 fuites /!, jusqu'à l'axe verticale 0'<I>'; O'N'j leprésentera le flux direct dans 

 l'induit. 



Par N', menons l'horizontale ÎN, Q', jusqu'à sa rencontre avec la 

 droite S,/,, et soit P'^ le point de rencontre de celte horizontale avec O'D; 

 N', Pj représente les ampères-tours nécessités par la réluctance de l'induit 

 (denture comprise) et le tronçon P, Q', représente les contre-ampères- 

 tours directs de l'induit; si Ton trace par Q' la droite Q'Q'> parallèle 

 à P'P', , le tronçon QIQ', représente l'augmentation des contre- ampères- 

 tours directs, tandis que Q', J représente la variation du flux utile dans 

 l'induit. 



Le coefficient angulaire tangy de la droite Q!,J représente donc le 



rapport ^r^-r- auquel est proportionnelle l'inductance directe de l'induit, 

 abstraction faite des fuites f^. En ajoutant à ce coefficient angulaire cehii 



(') Comptes rendus, t. 165, 19 17, p. 253. 



