9go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



aubages récepteurs, j'ai étudié ihéoriqueraenl l'inlluence des différents 

 facteurs qui paraissent influer sur ces pertes. 



J'ai ensuite exécuté les vérifications expérimentales nécessaires pour 

 confirmer les formules proposées dans la première partie de mon étude. 



Les conclusions qui se dégagent de cet ensemble sont : 



i" Frottements sui- les parois; vitesse de la vapeur; surchauffe ; Jeux entre 

 aubages. Tous ces facteurs n'ont qu'une influence très faible. 



1° Au contraire les éléments ci-après influent notablement sur les pertes 

 ou le fonctionnement des aubages. Ce sont : 



a. La largeur du secteur d'injection : Les pertes augmentent très vite dès 

 que cette dimension descend au-dessous de 3 à 5 fois le pas de l'ailetage. 



h. La hauteur des aubes : Les pertes augmentent très vite dès que cet 

 élément est inférieur à 2,5 fois le pas environ. 



c. Forme du canal de l'aubage : Même en supposant des aubages d'action , 

 la veine de vapeur n'en subit pas moins une compression importante au 

 cours de sa traversée de l'aubage,. et par suite sa section droite varie. 

 If est à supposer que le vide qui peut exister entre la veine et la paroi est 

 rempli de tourbillons dissipateurs d'énergie. J'ai vérifié expérimentalement 

 qu'en donnant au canal une section variable, on peut diminuer très sensi- 

 blement les pertes. 



d. Angle d'attaque : L'expérience vérifie que la perte à l'entrée des 

 aubages due à l'angle d'attaque a pour valeur principale relative le carré 

 du sinus de cet angle, conformément au théorème des quantités de mouve- 

 ment. 



Elle montre en outre que la valeur absolue de cet angle peut modifier 

 profondément le régime d'écoulement, dans le cas d'aubages placés à la 

 suite les uns des autres, comme c'est le cas pour les étages des turbines à 

 plusieurs chutes de vitesse. 



Dès que l'angle d'attaque dépasse io° à i5°, il devient impossible de 

 réaliser un régime d'écoulement par action. Les premiers aubages ren- 

 contrés par le fluide à la sortie des distributeurs travaillent alors en 

 diffuseurs et les derniers en détendeurs. 



Je crois pouvoir assimiler le fonctionnement complexe de l'ensemble 

 à celui d'une tuyère convergente-divergente à portion divergente pro- 

 longée, pour lesquelles des expériences classiques ont mis en évidence des 

 phénomènes analogues. 



L'ensemble de ce travail peut constituer à la technique des turbines à 



