SÉANCE DU 17 FÉVRIER I9l3. 523 



Eiffel ne s'est pas contenté de la couche aqueuse souterraine : il s'est cons- 

 titué une terre presque sans résistance au moyen de surfaces métalliques 

 énormes, offrant ainsi un modèle auquel il importera de savoir se con- 

 former. 



(3. D'ailleurs, puisque les décharges atmosphériques affectent le plus 

 souvent la forme d'oscillations extrêmement rapides, on n'attachera qu'une 

 importance secondaire à la résistance ohmique des conducteurs relative- 

 ment à leur self-induction qu'on devra s'efforcer de réduire au minimum. 

 Tout système de pointes devra être muni d'un conducteur descendant 

 directement et sans sinuosités appréciables à la prise de terre, formée elle- 

 même par une surface métallique aussi grande que possible. 



7. Si donc le cuivre électrolvtique convient assurément très bien pour 

 constituer le conducteur d'un paratonnerre, on ne devra pas se faire d'illu- 

 sions sur le bénéfice que présenterait la grande conductibilité de ce con- 

 ducteur, tandis que la terre à laquelle il aboutit laisserait à désirer. 



On n'oubliera pas non plus que, dans les manifestations les plus dange- 

 reuses de la foudre, ce ne sera pas la résistance du circuit qui gênera 

 surtout le mouvement de l'électricité. Ce ne sera pas elle qui provoquera 

 spécialement ces décharges qui pourront venir frapper brusquement des 

 conducteurs voisins. 



S. Déjà, dans l'instruction du i>3 avril 1823, Gay-Lussac signalait le 

 danger de rester près d'un paratonnerre en temps d'orage. 



En 1897, l'attention de l'Académie fut appelée de nouveau sur cette 

 question, à propos des dangers que peut présenter le voisinage des con- 

 ducteurs d'énergie électrique et par suite de tous les conducteurs e qui, 

 exposés à des coups de foudre, peuvent transmettre momentanément des 

 quantités énormes d'énergie ». 



D'après le rapport soumis à l'Académie le 3 1 mai 1897, <( une ligne trans- 

 portant de l'énergie électrique ne constitue par elle-même aucun danger 

 pour les objets qui ne sont pas situés dans son voisinage immédiat : une 

 distance de io m parait suffisante pour écarter tout risque ». 



Cette règle convient de soi aux conducteurs de paratonnerres conve- 

 nablement reliés au sol. 



Mais un paratonnerre, même bien agencé, peut présenter, à un instant 

 donné, quelques défauts, surtout du côté de sa prise de terre. On agira 



C. R., i 9 i3, 1" Semestre. (T. 156, N° 7.) 67 



