SÉANCE DU 19 MAI IO,l3. 1 533 



Encore doit-on éviter d'appliquer brusquement sur le câble le double de la tension 

 de service. On constitue donc L de deux parties /, et / 2 placées de part et d'autre du 

 câble, /, du côté du plomb, l 2 de l'autre côté, et, au moyen d'un commutateur spécial 



adjoint à l'appareil, on fait varier progressivement L de — = — ; à 7-7= — - et i 2 de — 7-; — ; 



J rr r o 2 GCO' 2 LfLb) 2 2 Cor 



5 



-; la phase peut ainsi rester équilibrée, comme le montre le schéma ci-dessous : 



potentiels 



Distribution finale 



Distribution initiale 



Cette manœuvre n'est possibleque si l'on dispose au départ d'une self-induction double 

 de la self de résonance, c'est-à-dire si le câble a une très grande longueur. 



Quand il n'en est pas ainsi, on fait fonctionner l'appareil comme un transformateur 

 à résonance en divisant la bobine en deux parties, qui agissent l'une sur l'autre par 

 induction. L'équilibre du réseau est, dans ce cas, assuré; mais, en revanche, si l'on 

 ne prédétermine pas quel doit être le rapport des nombres de spires primaires et 

 secondaires, ou court le risque d'appliquer sur le câble une différence de potentiel 

 supérieure à celle qui est prescrite. Or, cette prédétermination est rendue difficile par 

 le fait que, pour appliquer ici la théorie du transformateur à résonance ('), il faut 

 considérer les coefficients d'induction L,, L 2 , M comme dépendant du flux d'induction, 

 ce qui crée une grande, complication. L'appareil travaille, en efl'et, en pleine satu- 

 ration, les ampères-tours primaires étant très petits vis-à-vis des secondaires. 



J'ai constaté qu'on arrivait à de très bons résultats en donnant au secon- 

 daire le nombre de spires qui, à elles seules, montées en simple bobine de 

 self-induction, feraient résonner le câble. Dans ce cas, on a le droit, puisque 

 les ampères-tours primaires sont négligeables, de simplifier les équations 

 du transformateur au moyen de la relation 



(E) 



L,w 2 C = i. 



J'ai d'ailleurs observé que si le courant est fourni, non par un réseau 

 à voltage fixe, mais par un transformateur à forte chute de tension, la diflè- 



(') A. Blondel, Éclairage électrique, t. LI, 1907. — Béthk.nod, Ibid, t. LUI. 

 Voir aussi l'étude de Fleming et celle de Seibt, E. T. Z., 7 avril 1904. 



