88 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



champ je = 7 gauss. Elles diminuent ensuite lentement et régulièrement 

 quand le courant continue de croître. 



f^a résistance et la rèactance kilométriques sont deux à trois fois plus 

 grandes pour les tronçons courts que pour les longs câbles en service. 



A la fréquence 5oo ^, ces grandeurs atteignent jusqu'à quatre fois les 

 valeurs correspondantes des longs câbles, de sorte qu'il est impossible de 

 déterminer à Cusine^ sur des tronçons de quelques mètres^ les résistances et 

 réactances des câbles en service^ pour l' harmonique 3. 



Cette énorme différence entre les valeurs des constantes, pour les câbles 

 longs et courts, semble due à l'enveloppe. 



Entre les résistance et rèactance kilométriques de deux longs câbles de 

 même spécification posés dans la même tranchée ou séparés de i'"" dans 

 leur parcours, on observe une différence de l'ordre de 20 fois plus faible 

 que la valeur calculée pour les mêmes câbles dépouillés de leurs enveloppe 

 et feuillard : résultat qui s'explique aisément par le flux antagoniste créé 

 par le courant induit dans l'enveloppe. 



Cette explication est corroborée par ce fait que l'énergie dégagée dans 

 les feuillards est considérablement moins élevée que celle qui correspondrait 

 au champ qu'y créerait le courant circulant dans les âmes s'il agissait seul. 



Le courant induit dans l'enveloppe d'un câble posé en terrain parfaite- 

 ment isolant seraituniquement un courant de capacité et, comme cette capa- 

 cité dépend de la longueur du câble, on conçoit déjà que le courant induit 

 dans l'enveloppe peut être d'autantplus intense que le câble est plus long; la 

 relation que l'on peut établir dans cette hypothèse rend compte de l'influence 

 de la longueur sur les constantes spécifiques. 



En réalité, comme le terrain où le câble est posé n'est pas un isolant 

 parfait, des courants de conduction s'ajoutent aux précédents et les 

 constantes en sont notablement modifiées. 



Les résistance et rèactance effectives linéiques pour les harmoniques 3 

 doivent être déterminées sur les câbles en service; elles ne sont pas des 

 constantes déterminées uniquement par la spécification du câble comme 

 pour les autres harmoniques. 



