SÉANCE DU 27 JANVIER 1919. ^3î 



Soient deux câbles triphasés C, et C, joignant la sous-station S à un 

 poste de transformateur T. 



Dans une première disposition, les trois unies de chacun de ces câbles sont 

 connectées ensemble entre elles en S et les trois âmes de C, connectées aux 

 âmes de C, en T; les câbles sont associés en série. 



Dans une deuxième disposition, les câbles associés comme dans le premier 

 cas ont en outre leurs extrémités libres de la sous-station S connectées entre 

 elles; les câbles sont associés en parallèle. 



L'expérience montre que dans les deux dispositions série ou parallèle, la 

 consommation en watts reste sensiblement la même quand on applique une 

 tension alternative U entre les extrémités des âmes de C, et l'enveloppe. 



Le courant fourni par la source est le même courant de capacité ( l'effet 

 Ferranti étant négligeable pour des câbles d'une dizaine de kilomètres de 

 long) ; les pertes dans le diélectrique sont restées les mêmes dans les deux 

 cas, mais les pertes dans les parties métalliques ont été réduites dans l'as- 

 sociation en parallèle au quart de leur valeur dans l'association en série. 



Les quatre ou cinq câbles sur lesquels j'ai pu opérer n'absorbant pas la 

 même puissance par kilomètre et par volt, quoique la spécification et la 

 construction fussent identiques, je fus conduit à attribuer ces différences 

 dans les pertes observées à une différence dans les températures; les câbles 

 n'avaient pas le même parcours. 



Pour vérifier cette hypothèse je chauffais, pendant quelques heures, les 

 âmes des câbles C,, C2 par du courant triphasé basse tension, je mesurais 

 la puissance absorbée dans le diélectrique des câbles sous tension à vide 

 U volts entre les trois âmes connectées ensemble et l'enveloppe, avant et 

 après le chauffage. La température des âmes était mesurée électriquement 

 par variation de leur résistance un temps très court (de l'ordre de 2 minutes) 

 après la suppression du courant de chauffage, je mesurais ensuite de temps 

 en temps la puissance P absorbée par le diélectrique des câbles sous ten- 

 sion, je traçais la courbe de la variation de la puissance P portée en ordon- 

 née en fonction du temps écoulé depuis la suppression du courant de chauf- 

 fage porté en abscisse, je pouvais ainsi déterminer, par une extrapolation 

 sûre, la puissance absorbée par le diélectrique du câble à l'instant de la 

 mesure de la température. 



La température 6 du sol était prise au voisinage de la sous-station au 

 fond d'un trou ayant o"\8o de profondeur. 



J'ai opéré sur des câbles triphasés 3 x 100'"" à tension normale de 



