— 118 — 



dies wohl hauptsächlich damit zusammen, dass in den ersten Monaten 

 dieses Jahres häufiger Arbeiten im Reservoir vorgenommen wurden und 

 damit Gelegenheit zu Verunreinigungen des Wassers gegeben ward. 

 Besonders auffällig sind die hohen Keimzahlen, welche in den ersten 

 Monaten bestimmt wurden. Am 16. März wurden im neuen Beton- 

 reservoire, welches längere Zeit ausser Betrieb gesetzt war, 5632 Keime 

 (Schimmelpilz-, Hefen- und Bakterieiicolonien) pro 1 cbcm des unter- 

 suchten Wassers gezählt. 8 Tage später hatte die Zahl der Keime be- 

 deutend abgenommen, sie war aber noch immer eine verhältnissmässig 

 hohe (1536 Keime pro 1 cbcm). Im alten Reservoir betrug sie am 

 gleichen Tage 425 Keime im Ablasshahn und 200 Keime in der Ein- 

 laufkammer. Da das Wasser in den beiden Reservoiren der gleichen 

 Herkunft ist, so kann die höhere Keimzahl im neuen Reservoir gegen- 

 über der im alten nur durch eine gröbere örtliche Verunreinigung be- 

 dingt gewesen sein, welche allein das Wasser im neuen Reservoir er- 

 fahren hat. Dieselbe Erscheinung, dass aus einem Wasserrohre oder 

 Reservoire, welches eine gewisse Zeit nicht in Benutzung gewesen und 

 leer gestanden ist, das erste Wasser, welches nach Inbetriebsetzung, also 

 nach kurz vorausgegangener Reinigung ausfliesst, sehr reich an Bakterien 

 ist, können wir noch häufiger beobachten. Es rührt dies davon her, dass 

 nach dem Ablassen des Wassers die Wände des Rohres oder Behälters 

 noch feucht bleiben. In diesen an der Wand anhaftenden geringen Wasser- 

 resten entwickeln sich Bakterien aufs üppigste, sie bilden dünne Decken 

 gleich denen, welche wir auch sonst auf stagnirendem Wasser beobachten 

 können. Selbst wenn alles Wasser verdunstet ist und die Wände an- 

 scheinend ganz trocken sind, können die vorher entwickelten Bakterien 

 noch reichlich vorhanden sein. Nur vermögen unsere Augen diese 

 dünnen Decken, welche die Wand überziehen, nicht mehr wahrzunehmen. 

 In gleicher Weise kann diese Bakterienvermehrung auch dann statt- 

 finden, wenn ein höherer Wasserstand auf einen niederen herabsinkt. 

 Tritt dann das Wasser in reichlicheren Mengen in die Röhren wieder 

 ein, so spült es diese der Wand anhaftenden Bakteriendecken ab. Das 

 erste Wasser, welches aus solchen Röhren abfliesst, die vorher nur theil- 

 weise gefüllt oder ganz leer gelaufen waren, ist deswegen immer bakterien- 

 reich. In dem Mafse, in welchem diese Bakterienhäute abgespült werden, 

 nimmt die Zahl der Bakterien fortschreitend wieder ab und erst all- 

 mählich, bald rascher, bald kürzer, stellt sich der normale Bakterien- 

 gehalt wieder ein. 



