IVA Boden, Wasser, Atmoöijliare, Pflanze, Dünger. 



von bekanntem Gehalt an C, N, II3 N, Na O5 u. s. 1.) mit Lult stark ge- 

 schüttelt wird, 



3) Wurde die Geschwindigkeit ermittelt, mit wciclier der Sauerstoff 

 verschwindet, wenn er iu mit organischen Stoffen verunreinigtem Wasser ge- 

 löst ist. 



Es hat sich in allen Fällen ergeben, dass, gleichgültig, ob man die 

 organische Verunreinigung eines Flusses an verschiedenen Punkten seines 

 Verlaufes prüft, oder die Schnelligkeit des Verschwiudens der organischen 

 Substanz der Canalwasscr oder des Urins bestimmt, wenn diese verunreinigten 

 Flüssigkeiten mit reinem Wasser gemischt und mit Luft stark geschüttelt 

 werden, oder endlich die Geschwindigkeit, mit welcher der gelöste Sauer- 

 stoff verschwindet in Wasser, das mit 5 % Canalwasser versetzt ist, — die 

 Oxydation der organischen Substanzen in den verunreinigten Wassern, selbst 

 wenn solche mit grossem Volumen von reinem Wasser gemischt sind, un- 

 gemein langsam von Statten geht und dass es unmöglich ist zu sagen (s. 0. 

 b. Tidy), wie weit solches Wasser fliessen muss, bis die organischen Sub- 

 stanzen oxydirt sind. Mau wird aber, nach dem Verf., aus den Resultaten 

 sicher schliessen können, dass iu England kein Fluss lang genug ist, um 

 die Zerstörung der organischen Substanzen durch Oxydation vollständig zu 

 bewirken. 

 Brauchbar- Eastou uud Anderson^) haben im Grossen Versuche angestellt, die 



'ßisen''-* Filtration des Wassers durch Eisenschwamm zu bewerkstelligen. Der Kisen- 

 schwamms schwamm kam zu diesem Behufe in grosse Behälter, welche 342 □' Ober- 

 tion des flächc hatten und 3' hoch waren und wurde 1 Theil desselben mit 3 Theilen 

 ^Tos^seV."' Kies bedeckt; darüber befand sich 18 Zoll hoch Filtersand. Vom Boden 

 des einen Behälters fioss das Wasser in einen zweiten kleineren, in welchem 

 sich eine 2' hohe Schicht Filtersand befand, um das aus dem ersten Filter 

 aufgelöste Eisen wieder zurückzuhalten. Die Verff. konnten von Nethe- 

 , Wasser 150 Gallons pro □' Filterfläche in 24 Stunden, also pro Stunde 

 und □' 6^2 Gallons filtriren; während bei den Londoner Filtern nur 

 zwischen 4 uud 2 Gallons pro Stunde und □' Filterfläche filtrirt. 



In chemischer Beziehung war die Wirkung gleichfalls gut, was durch 

 nachstehende Untersuchungs-Ergebnisse constatirt wird : 



Wasser der Grand Juiiction Company 

 vor der nach der 



In 100,000 Thln. Filtration Filtration 



Total-Rückstand 28,36 14,70 



Organischer Kohlenstoff . . . 0,38 0,038 



Stickstoff .... 0,074 0,012 



Total-Stickstoff 0,340 0,148 



Verunreinigung mit Canalwasser . 2340 1040 



Chlor 1,65 1,70 



Härte 18,0 8,1 



Chemische R ci d c mc ist r ^j hat im Jahre 1879 monatlich das Eibwasser und 



und raikro- (j^s filtrirtc Elbwasscr, welches als Leitungswasser benutzt wird, einer 



skopische ■ . i 



Unter- chcmischen und mikroskopischen Untersuchung unterworfen. 



suchung des 



Bibwassers Wir geben in nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse der Untersucliungen. 



und 

 Leitungs- 



Magdeburg. ') Engineering. 1880. S. 309. 



2) Journ. f. Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, Heft 17. 1880. S. 529. 

 Aus dem Geschäftsbericht für üie Magdeburger Wasserwerke. 



