Wasser. 71 



betrug die tägliche Verarbeitung etwa 2500 kg Rüben mit einem Ver- 

 branciie von etwa GOOO hl Wasser. Nach dem Verlassen der Fabrik wird 

 das Abwasser «per durch den Fabrikhof in einen Kanal bis zur Umfassungs- 

 mauer geführt, wo das Abwasser in zwei Behälter ununterbrochen mit 

 Eisenchloridlösung und Kalkmilch versetzt Avird ; es werden in 24 Stunden 

 etwa 400 kg Aetzkalk imd 4 kg Eisenchlorid verbraucht. Nach dieser 

 Reinigung gelangt das "Wasser in eine Absetzgrube, welche etwa 430 cbm 

 fafst. In de)i Sammelteich kommt auch das durch eine kleine Grube ge- 

 sammelte Regenwasser vom Fabrikshofe. Durch natürliches Grefälle rinnt 

 das Abwasser in einer kleinen Rinne der Reihe nach in vier Klärteiche; 

 der am meisten verunreinigte Klärteich wird abgestellt und geleert. Jeder 

 Klärteich ist etwa 400 cbm grofs bei einer Tiefe von 1,15 m. Hier tritt 

 eine Gärung des Abwassers ein, infolgedessen der Ablauf einen stinkenden 

 fäkalienaitigen Geruch annimmt. Die Klärteiche sind durch einen gemein- 

 samen Zuflufs- und Abflul'skaiial miteinander verbunden, das Abwasser 

 fiiefst auf ein drainiertes Rieselfeld, versickert im Boden und rinnt durch 

 Saugdrains Sammelröhren zu, um in den Ablaufgraben zu kommen. Die 

 Saugdrains liegen 7 m entfernt und 1,1 — 2 m unter dem Boden. Auf 

 diesen Röhren befindet sich eine Schlackenschicht von 25 — 20 cm und 

 darüber bis zur Oberfläche Erde. 



Das gesammte Rieselfeld hat einen Flächeninhalt von 2,75 ha. Etwa 

 1,5 km unterhalb der Fabrik bekommt das so gereinigte Abwasser durcli 

 eine Mühle den ersten Zuflufs, um dann in ihrem weiterem Verlaufe ver- 

 schiedene Ortschaften zu berühren. 



Das Abwasser mündet schliefslich in den kleinen Pulkauflufs und 

 dienen die vereinigten Wässer dem Betriebe der erwähnten anderen Zucker- 

 fabrik. Die chemische Reinigung war nach den Untersuchungsresultaten 

 mangelhaft, während die Berieselung befriedigt. 



(Siehe Tab. S. 72.) 



ilisch- und Entleerungsvorrichtung für Klärbehälter für 

 Abwässer, von E. Jensen u. E. F. Busch, i) D. R.-P. 62 371. 



Behandlung von Abwässerschlamm, von W. E. Adeney. 2) 

 Engl. Fat. 10 929. 



Vergleich von Flufsveruureinigungen. Eingabe des deut- 

 schen Vereins für öffentliche Gesundheitspfege an den Reichs- 

 kanzler betreffend Untersuchungen über die Selbstreinigung 

 der Flüsse. •'') 



Applicazione di una vaschetta a cuinsara idraulica e di un 

 filtra a torba per le ac»jue luride. Mitteilung der direzione 

 della sanita Publica. Ministero dell interno Rom 1891. 



Über Selbstreinigung der Flüsse, von M. v. Pettenkofor. 

 Vortrag in der hyg. Sektion der Naturforscherversammlung zu 

 Halle. Deutsche med. Wochenschrift. 1891, 47. 



Verarbeitung des Schlammes aus Abwässern, von C. G. Moor.-^) 



') Chem. Zeit. 1892, XVI. 991. 



-) Ibid. 1885. 



'^) D. Vierteljahrschr. öff. (iesundheitspflege. XXIV. 467. 



*) Chem. News 1891, 64, 1660, 144—146. 



