Wasser. 3 1 



reservoiren der Wasserwerke beigefügt. Das Wasser der Londoner 

 Leitung, welches aus den Flüssen Themse und Lea bezogen wird, 

 wird vor der Fiitrierung möglichst lange in grofsen, flachen, offenen, künst- 

 lichen Wasserbecken einer Sedimentierung übergeben, wodurch einerseits 

 tue Arbeit der Sandfilter erleichtert ist, wälirend andererseits durch den 

 grofsen Vorrat unnötig ist, aus den Flüssen, wenn sie gerade stark ge- 

 trübt sind, das Wasser zu entnehmen. Wasser aus einem grofsen ce- 

 mentieten, mit Themsewasser gefüllten Reservoir der Grand-Junktion- 

 Wasserwerke zu London, welches zum gröfsten Teil darin 6 Monate 

 lang gestanden hatte, ergab bei zwei von entgegengesetzten Seiten des 

 Bassins genommenen Proben 464 resp. 368 Kolonien in 1 com, obschon 

 Verfasser aus seinen früheren häufigen Prüfungen dieses Wassers bestimmt 

 liehaupten kann, dafs es beim Eintritte aus dem Flusse in das Reservoir 

 sicher mehrere Tausende von Keimen in 1 ccm gehabt haben mufs. 

 Themsewasser, das vor der Filtration am West Middleser-Wasser- 

 werke, durch zwei grofse Bassins, in denen es einige Tage verweilt, ge- 

 leitet wird, zeigte beim Hereinströmen 1437 Kolonien in 1 ccm nach dem 

 Verweilen im 1. Bassin 318 und nach dem Verweilen im 2. Bassin 177 

 Kolonien. Wasser des New-River, (Gemisch von Flufs- mit Quellen- und 

 Tiefbrunnenwasser), das durch zwei grofse Bassins, in denen es mehrere 

 Tage zu verweilen hat, geführt wird, zeigte vor der Sedimentierung 677 

 Kolonien in 1 ccm, nach dem Verweilen im 1. Bassin 560 und nach dem 

 Verweilen im 2. Bassin 183 Kolonien in 1 ccm. Auf Grund dieser Er- 

 gebnisse hält Verfasser eine möglichst vollständige Sedimentierung vor 

 der Filtration von ganz hervorragender Bedeutung für die hygieinische 

 Sicherheit eines Flufswassers. 



Appareil destine ä la purification des eaux d'alimentatiou, 

 von M. Grollet. 1) 



Der Apparat des Verfassers besteht aus einem grofsen eisernen Cy- 

 linder, in welchem sich mit zahlreichen Löchern versehene Diaphragmen, 

 durch die das Wasser bequem durchriefseln kann, befinden. Durch eine 

 geeignete Einblasevorrichtung wird das Wasser in heftiger Bewegung ge- 

 halten und möglichst häufige Berührung mit dem Eisen erzielt. Die Wirk- 

 samkeit des Apparates beruht darauf, dafs das Eisen mit der im Wasser 

 vorhandenen Kolilensäure zunächst Salze einer niederen Oxydationsstufe 

 bildet, welche allmählich durch den Luftsauerstoff in Eisenoxyd übergeführt 

 werden. Das Eisenoxyd, welches die im Wasser gelösten Gase und 

 Säuren zu absorbieren vermag, soll nun auch die Eigenschaft besitzen, bei 

 seiner Bildung alle Mikroorganismen und organischen Materien in sich 

 einzuschliefsen. Das Wasser, welches nach des Verfassers Ansicht dann 

 nur noch als einzigen fremden Körper das Eisenoxyd enthält, kann von 

 letzterem durch mechanische Filtration, für deren Ausführung bei den 

 Apparaten gesoi'gt ist, leicht befreit werden. 



Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Berkefeld- 

 Filter aus gebrannter Infusorienerde, von M. Kirchner. ^j 



Der Verfasser ist bei der Prüfung der Filter zu nicht ganz so 



1) ReT. int. falsif. VI. 36; durch Hyg.-Bundscb. III. 387. — ■') Z. Hyg. XIV. 2; durch 

 Hyg.-RundBch. III. 1006. 



