32 Landwirtschaftliche Pflanzenproduktion. 



günstigen Resultaten gekommen, wie andere Autoren; es liel's sich zwar 

 eine starke Verminderung der Bakterienzahl nach dem Filtrieren nachweisen, 

 vollständige Keimfreiheit dagegen wurde nicht in allen Fällen erzielt. — 

 Bereits vom dritten Tag an stieg die Bakterienzahl im Filtrat, ein Zeichen, 

 dafs auch die Wirkung der Filter keine beständige ist. 



Gesichtspunkte für Prüfung und Beurteilung von Wasser- 

 filtern, von M. Gruber. 1) 



Gesichtspunkte für Prüfung und Beurteilung von Wasser- 

 filtern, von M. Kirchner. 2) 



Über Wasserreinigung durch Filtration, von Leeds.^) 



Verfasser bescliroibt die in Amerika in molir als 100 Städten ge- 

 brauchten Einrichtungen, die sich wesentlich von den europäisclien unter- 

 scheiden. Die Filter bestehen dort aus eisernen Kästen von 2,0 m Durch- 

 messer, die starken Druck ertragen können. Sie enthalten eine Sand- 

 schicht von 1 — 1,2 m Dicke. Durch letztere wird das Wasser unter 

 starkem Drucke geprefst und am Boden durch mit Sandfängor versehene 

 Röhren abgezogen. Zur Reinigung dos Filters wird filtriertes Wasser 

 ca. 10 Minuten lang den umgekehrten Weg durch das Filter geführt. Da 

 sich bei diesen Filtern keine obere Sclücht, welche besonders die Bakterien 

 zurückhält, des hohen Druckes wegen bilden kann, mufs künstlich eine 

 solche erzeugt werden. Diese wird erhalten, indem man dem Wasser eine 

 geringe Menge Aluminiumsulfat zusetzt, welches durch das Calciumkarbonat 

 des Wassers zersetzt, eine dünne gelatinöse Schicht von Tlionerdehydrat 

 bildet. Die Wirkung dieser Schicht in Bezug auf ihre Eigenschaft die 

 Bakterien zurückzuhalten, ist wiederholt sorgfältig geprüft worden. Auch 

 hat die üntersucluuig des filtrierten Wassers niemals eine Verunreinigung 

 durch event. gebildeton und gelösten Alaun oder durch Aufnahme schäd- 

 licher Mengen von Thonerdeliydrat gezeigt. 



Die neuen Filter-Anlagen für die Wasserversorgung Ham- 

 burgs, von F. A. Meyer.*) 



Das Wasser wird 2400 m weiter stromaufwärts, als die jetzige Scliöpf- 

 stelle liegt, aus der Elbe in ein offenes Vorbassin geschöpft durch fünf 

 liegende Corapoundmaschinen mit variabler Expansion, von denen jede 

 2 direkt gekuj)pelto, doppelt wirkende Kolbenpumpen mit Riedler 'scher 

 Zwangssteuerung treibt. Aus dem Vorbassin gelangt das Wasser durch 

 einen offenen Kanal in 4 Ablagerungsbassins, in denen es 24 Stunden 

 ruhig stehen bleibt. Von hier aus wird das Wasser durch einen unter- 

 irdischen Kanal vermittelst der einzelnen Zuführungskanäle in die 18 

 vorhandenen Filter geleitet, welche rechteckige, offene Bassins darstellen. 

 Das Wasser, das 1,1 m über der Oberfläche des Filtersandes steht, 

 passiert eine lu-sprünglich 1 m starke Sandschicht, dann eine Kiosschicht 

 von 0,6 m Stärke mit nach unten zimehmondor Korngröfse und fliefst 

 dann gereinigt in die Sammolkanäle, von wo aus es durch den Haupt- 

 wasserkanal in das Bassin geleitet wird. 



Untersuchung des Mittelmeerwassers, von K. Natterer. 5) 



1) Centr.-Bl. Bakt. 181)3. 14, .1S8. — -) Centr.-Bl. Hakt. 18!)3, 11, SIC, — 3) Durch Ceutr.-Bl. 

 Agrik.-Cliem. 1893, 278. — *) Joiirii. Oasbel. Waaeervirsorg. 18i)3 , 3fi; durch Chem. Eep. 

 1H!)3, XVII. 21. — 6) Monatsh. Chem 1893, fi24; durch Zeitschr. augew. Chem. 1894, 624. 



