8o ESSAI sur l'utilité des conducteurs électriques 

 terre ; tandis que nous avons tant d'exemples qui nous 

 font voir que la foudre est montée de la terre aux nuesj 

 tri rst le tornirne allrgué ri-drssus, et drcrit par le Pro- 

 fesseur Pollini; tri rst aussi un autre que M. r l'Abbé Rof- 

 fredo de Saorgc actuellement Biblìothècaire a vu s'élever 

 du pird d'un arbre , qui en fut à peine nóìrci qurlque 

 part. Il est aisé de tirer de ce qu'on vient de dire les 

 précautions nécessaires pour garantir un édifice nu nioyen 

 de conducteurs électriques. Il ne sera pas néamnoins inu- 

 tile d indiquer les principales règles. Si ledifice n'est que 

 de la grandeur de 5o pieds, un scul conducteur vera le 

 .milieu suilira pour le preserverà s'il est plus grand, il faut 

 multiplirr lrs conducteurs en raison de son étendue, et 

 de sa position qui pourroit le rendre aussi plus sujrt à 

 la foudre de qurlque coté , et c'est à quoi il faut faire 

 attention. La verge métallique doit etre élevée dun tra- 

 buc au-drssus du toit , ou de la cheminée , elle doit abou- 

 tir en pointe piramidale ( N.° 8 ) , et continuer son in- 

 terruption jusques dans la terre numide , ou dans l'eau , 

 où elle doit se diviser en plusieurs branche» divergentrs 



( N.« 9 )• 



8.° La question, si fextrémité suprrirurc du conducteur 

 doit etre pointue ou émoussée fit grand bruit en 1777, 

 lorsque les fameux Elertricirns Cavendisch , Wathson , 

 Franklin, Wilson et Robertson furent nommés.pour ar- 

 mer des conducteurs Ics mngasins à poudre dePurfleet, 

 cette question donna lieu à bien des expériences faites 

 par Franklin , Nairne etc. qui augmrntèrrnt la scirnee , 

 Bt démontrèrent conlve le sentiment de Wilson l'utilité 



