-150 NIOVE CONSID. SULLA ROBl STKZZA Dl.LLE CALDAJE A VAPORE 



prcssione assai modlca. Per qucsle e piCi conscntanco all' cffettlvo modo dl fiiii- 

 zionare il supporre clic le parcli pianc soffrano una leggerisslma curvatiira, de- 

 tcrminando poi la grossezza dclla lamiera in niodo da liniitare 1' incurvamento a 

 quel grado rhe si reputa conveniento. 



Conservatc le dcnominazioni adoperate nelle altre formulc, se si volcssc 

 limitato 1' incurvamento alia freccia di un millesiino della corda si avrebbe pella 



lamiera di ferro enz— . . . (C) , i risultati della qual formula collimano be- 



ne coUe praticbe piu gcneralmente in uso. L' allungamento a cui sarebbe sog- 

 gelta la lamiera in causa di tale incurvamento non risulterebbe cbe circa /^ di 

 quello corrispondcntc al limitc di elasticlta del ferro, dietro di cbe si vede co- 

 me resti libera, senza inconveniente, una diminuzione nella grossezza cosi de- 

 terminata, tanto piij che in pratica non riesce in alcun modo pregiudizievole un 

 incurvamento delle pareti plane portato anche al doppio od al quadruple di 

 quello superiormente assuntosi per limllc. 



Non si dovra peraltro trascurare lo sforzo prodotto contro le pareti dal 

 peso deir acqua contcnuta nella caldaja, cbe risulta d' ordinario ben riflessibile 

 nelle caldaje di cui trattasi. 



Le esposte regolc pella determinazione della grossezza delle pareti piano, 

 per quanto apparlr possano vaghe ed incerte, potranno sempre servire di guida: 

 e non rimarra in ogni caso chc stabilire alcune modalita nella loro applicazione 

 per renderle bene adattate ai vari casi pratici. Tale sarebbe la condizione di non 

 poter portare la grossezza delle pareti plane al di sotto d' un dato limite costan- 

 te, quand'ancbe la formula lo additasse, e cio in riflesso alia buona riuscita di 

 lavoro nella costruzione della caldaja. Inollre vista 1' effcltiva esuberanza delle 

 grossezze determinate dalle suesposte formule si potrebbc lasciarvi libera una 

 diminuzione enlro un limite fissato, alia quale si farebbe luogo quando fosse re- 

 sa conveniente da partlcolari circostanze, a giudizio di chi avra ad approvare 

 I'hso della caldaja. 



Le giunzioni nelle pareti cilindricbe delle caldaje a vapore, cioe le riunioni 

 delle varie lamiere componenti una caldaja, formano un argomento molto piu 

 importante di quello delle pareti pianc, perche quanto in quest' ultime si trova 

 adottato in pratica un eccesso di solidita, altrettanto in cerli casi le giunzioni 

 sc ue mostrano in difelto, ed a segno tale che in qualcbe caso particolare possono 

 aversi delle caldaje mal sicure e minaccianti esplosione come dlcea da principio. 



